Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 27

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  27
Чл. 212. За въздушните електропроводни
линии за напрежение до 1000 V вкл. техничес-
ката документация съдържа най-малко:
1. проект за мрежата с необходимите изчис-
ления и нанесените изменения по време на стро-
ителството;
2. работни чертежи за мрежата с количест-
вата и марките на проводниците, типовете на
стълбовете, защитните заземления, защитните
съоръжения срещу пренапрежения и др.;
3. акт за извършена проверка на преминава-
нията и пресичанията;
4. акт за скрити работи по монтажа на за-
земителите и за дълбочината на дупките за
стълбовете;
5. описание на конструкцията на заземите-
лите и протоколи за измерените преходни съп-
ротивления;
6. протокол за проверка на провеса за про-
водниците и габаритите на ВЛ.
Чл. 213. След основен ремонт на въздушна
електропроводна линия за напрежение до 1000 V
се извършват проверки за:
1. техническото състояние на линията в съ-
ответствие с проекта за нея;
2. равномерното разпределение на товарите
по фази;
3. защитните съоръжения от пренапрежение
и заземителните устройства;
4. големината на провеса, вертикалното раз-
стояние от най-ниската точка на проводника в
междустълбието до земята и разстоянието меж-
ду проводниците на мрежите в местата на кръс-
товките.
Чл. 214. (1) Периодичните огледи, проверки
и профилактичните изпитвания се провеждат,
както следва:
1. огледи на въздушната мрежа—един път
на шест месеца;
2. проверка за пукнатини в стоманобетонните
стълбове—един път на шест години, като се за-
почне от четвъртата година на експлоатацията;
3. определяне степента на загниване на дър-
вените стълбове—1 път на 3 години;
4. проверка за степента на корозия на мета-
лотръбните стълбове—1 път на 6 години;
5. проверка на провесите на проводниците в
местата на пресичанията с други съоръжения—
при всички случаи, когато възникнат съмнения
за неизправности;
6. измерване на преходните съпротивления
на заземителите—1 път в първата година от
експлоатацията и след това—1 път на всеки
3 години;
7. проверка и притягане на болтовите съеди-
нения—ежегодно в първите 2 години от влизане-
то в експлоатация, след това—при необходимост;
8. контролен оглед от инженерно-техничес-
кия персонал на предприятието/организация-
та—1 път на година.
(2) При аварии, урагани, силни заледявания,
наводнения, пожари близо до линията и др. се
извършват извънредни огледи.
Чл. 215. (1) Междуремонтните периоди и
обемът на основния ремонт се определят въз
основа на резултатите от обходите, огледите,
профилактичните изпитвания и измерванията.
(2) Основният ремонт обхваща подмяна на
стълбове, поставяне на заземления, подменяне
на приставки, проводници и осветители за улич-
но или районно осветление (ако има такива).
(3) При всички видове ремонти се забранява
промяната на конструкцията на стълбовете без
необходимата проектна документация.
(4) При текущ ремонт се извършват следни-
те видове работи:
1. отвесиране на стълбове;
2. боядисване на стоманотръбни стълбове;
3. направа на номерация и възстановяване
на предупредителните табели;
4. притягане на приставки;
5. подмяна на болтове и изолатори;
6. притягане на превръзките на проводници-
те и пререгулиране на проводниците;
7. подмяна на некачествени заземления.
Чл. 216. При периодичните огледи се уста-
новява състоянието на:
1. изолаторите—има ли обгорени, пукнати
или счупени изолатори;
2. проводниците и големината на провесите
им—има ли проводници с прегорели и с накъ-
сани жички и разрегулирани проводници;
3. стълбовете, приставките и заземленията;
4. превръзките, клемите и бандажните съе-
динения;
5. въводите и главните предпазители;
6. кабелните глави и кабелните отклонения.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
СИЛОВИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ
Раздел I
Кабелни линии за напрежение над 1000 V
Чл. 217. Изискванията на този раздел се от-
насят за техническата експлоатация на силови
кабелни линии за напрежение до 110 kV вклю-
чително, наричани по-нататък “кабелни ли-
нии” (КЛ).
Чл. 218. (1) Кабелната линия се приема и
въвежда в експлоатация по ред, определен в нор-
мативни актове.
(2) За КЛ се съставя досие, което съдържа
най-малко следната документация:
1. проект на КЛ с всички внесени отклоне-
ния от проекта и с кого са съгласувани;
2. изпълнителен, екзекутивен чертеж на тра-
сета с означенията на координатите на КЛ по
отношение на съществуващите основни съоръ-
жения или по отношение на специално устано-
вените знаци по цялата дължина на трасето;
3. актове за скритите работи, включително
актовете за пресичане и сближаване на кабели-
те с всички подземни комуникации, а също и
актове за монтажа на кабелните муфи и за ог-
леда при полагането на кабела в кабелния ка-
нал преди заравянето му;