Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 79

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  79  
плоскост, и са с напречно сечение, по-голямо 
от 50 mm2 за мед или 70 mm2 за алуминий, се 
прилага подходящо групиране и разполагане на 
различните фази или полюси;
или
б) специално внимание трябва да се обърне 
на разпределянето на тока на товара, за да от-
говаря на изискванията по т. 3.1.
Тази подточка не изключва използването на 
крайна верига под формата на пръстен със или 
без отклонения за свързвания.
Когато не може да се постигне подходящо 
разпределяне на тока или когато четири или 
повече проводници са свързани в паралел, трябва 
да се използват шинни инсталационни системи.
3.8. Промяна на условията на инсталиране 
по дължината на проводниците.
Когато разсейването на топлина е различно 
в една част спрямо други части от трасето на 
проводника, допустимият продължителен ток 
на натоварване трябва да се определя съобразно 
най-неблагоприятните условия по трасето на 
проводника.
3.9. Едножилни кабели с метално покритие
Металните обвивки и/или немагнитните 
брони на едножилни кабели в една и съща 
верига трябва да са свързани заедно в двата 
края на тяхното общо трасе. Алтернативно, за 
да се повиши допустимият продължителен ток 
на натоварване, обвивките или бронята на та-
кива кабели с напречно сечение, превишаващо 
50 mm2, и нетокопроводима външна обвивка 
могат да бъдат свързани заедно в една точка от 
тяхното общо трасе с подходяща изолация при 
несвързаните краища, в този случай дължината 
на кабелите от точката на свързване трябва да 
бъде ограничена така, че напреженията от об-
вивката и/или бронята към земя да не пораждат:
a) корозия, когато кабелите провеждат тех-
ния пълен ток на натоварване, например чрез 
ограничаване на напрежението на 25 V, и
б) опасност или увреждане на имущество, ко-
гато кабелите провеждат ток на късо съединение.
4. Напречно сечение на проводници
4.1. По механични причини напречното 
сечение на линейните проводници в променли-
вотокови вериги и линейни проводници в по-
стояннотокови вериги трябва бъде не по-малко 
от стойностите, дадени в таблица П5.2.
Таблица П5.2
Минимални напречни сечения на проводници
Видове електрически инсталации
Предназначение на  
веригите
Проводник
Материал
Напречно сечение, 
mm2
Неподвижни 
инсталации
Кабели и изолирани 
проводници
Силови и осветителни 
вериги
Мед
1,5
Алуминий
Съобразно продукто-
вия стандарт за кабела
Вериги за сигнализация 
и за управление
Мед
0,5
Неизолирани провод-
ници
Силови вериги
Мед
10
Алуминий
16
Вериги за сигнализация 
и за управление
Мед
4
Свързвания с гъвкави изолирани 
проводници и кабели
За специално приложение Мед
Както е определено в 
продуктовия стандарт
За всякакво друго при-
ложение
0,75
Вериги със свръхниско 
напрежение за специално 
приложение
0,75
4.2. Напречно сечение на неутрален проводник
4.2.1. Напречното сечение на неутрален проводник трябва да е най-малко равно на напречното 
сечение на линейните проводници:
а) в еднофазни вериги с два проводника, каквото и да е напречното сечение на проводниците;
б) в многофазни вериги, където напречното сечение на линейните проводници е по-малко от или 
равно на 16 mm2 от мед или 25 mm2 от алуминий;
в) в трифазни вериги с възможност да провеждат токове на трети хармоник и на нечетните хар-
моници, кратни на 3, като общото хармонично изкривяване е между 15 % и 33 %.