Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
4. проверка на устройствата за безопасност—
за съоръжения под налягане, които се пускат на
пазара, комплектувани с устройствата за безо-
пасност.
(3) При визуалния контрол по ал. 2, т. 1 се
проверява:
1. съответствието на съоръжението с конст-
рукторската документация по чл. 255, ал. 1;
2. състоянието на заварените съединения на
елементите на съоръжението, на прикрепените
към него щуцери и други части и отклоненията
им от геометричните размери;
3. маркировката на материалите, чрез която
се осигурява проследимост на вложените мате-
риали;
4. наличието на табелката по чл. 24 и съответ-
ствието на нанесените на нея данни с наредбата.
(4) Съоръжения под налягане, които са ре-
монтирани поради откриване на дефекти или
несъответствия след извършеното оценяване по
ал. 1, се подлагат на ново крайно оценяване.
Чл. 23. (1) Стойността на налягането при
хидростатичното изпитване по чл. 22, ал. 2, т. 3
трябва да съответства на по-голямата от след-
ните стойности:
1. 1,25 от стойността на налягането при мак-
симално натоварване на съоръжението по вре-
ме на експлоатация при отчитане на максимал-
ното допустимо налягане и максималната до-
пустима температура;
2. 1,43 от стойността на максималното до-
пустимо налягане.
(2) Хидростатичното изпитване трябва да се
извършва с вода с температура от 5 до 60°С, но
не по-ниска от температурата на околната сре-
да. При хидростатично изпитване трябва:
1. елементите под налягане да са без поста-
вена изолация, зидария и др.;
2. техническите средства за създаване на
налягане да позволяват плавно повишаване на
налягането на водата за изпитване;
3. да се използват два манометъра с клас на
точност до 1,0 и максимален обхват от 1,5 пъти
до 4 пъти по-голям от стойността на налягане-
то за изпитване;
4. напрежението в метала на съоръжението
под налягане да не превишава 90 на сто от гра-
ницата на провлачане при температурата, при
която се извършва изпитването.
(3) Съоръжението под налягане е издържа-
ло успешно хидростатичното изпитване, ако:
1. не се констатира разлика в регистрираното
в началото и в края на изпитването налягане;
2. при визуалния контрол не са открият пук-
натини, разкъсвания или видими остатъчни де-
формации в елементите на съоръжението под
налягане;
3. не се открие теч на вода от елементите под
налягане или съединенията на съоръжението
под налягане.
Чл. 24. Производителят трябва да постави
на всяко съоръжение под налягане здраво зак-
репена метална табела, която да съдържа:
1. наименованието и адреса на производи-
теля;
2. годината на производство;
3. данни, позволяващи идентифициране на
съоръжението под налягане—тип, серия и за-
водски номер;
4. данни за допустимите максимални и ми-
нимални стойности на основните технически
характеристики на съоръжението;
5. налягането, при което е извършено хид-
ростатичното изпитване;
6. налягането, на което е настроено устройс-
твото за непосредствено ограничаване на наля-
гането, в МРа;
7. номинален диаметър—за тръбопроводи за
водна пара и гореща вода;
8. обем на котела в литри;
9. топлинна мощност на котела в киловати;
10. маса на котела и максимална маса на
водата в котела в килограми.
Чл. 25. (1) Производителят е длъжен да съх-
ранява не по-малко от 10 години техническо
досие за всяко произведено съоръжение под
налягане, което съдържа:
1. общо описание на типа;
2. проект и производствени чертежи и схеми
на компонентите, сглобените единици и др.;
3. описание и пояснение на чертежите и схе-
мите и за начина на работа на съоръжението;
4. списък на стандартите, които са прило-
жени;
5. резултатите от изчисленията при проек-
тиране;
6. спецификациите на заваръчните проце-
дури;
7. данни за предвидените изпитвания в про-
цеса на производство;
8. протоколи от извършените изследвания,
измервания и изпитвания в процеса на произ-
водство;
9. копия от документите за правоспособност
и/или документите за одобрение на персонала
по чл. 17 или документ, позволяващ да се осигу-
ри проследимост за притежаваната квалифика-
ция и/или правоспособност на лицата, изпъл-
нили неразглобяемите съединения.
(2) При серийно производство на съоръже-
ния под налягане се допуска документите по
ал. 1, т. 1—6 да се съхраняват отделно от техни-
ческото досие.
(3) Производителят е длъжен да предоставя
техническото досие на произведените от него
съоръжения под налягане на служителите от
Главна дирекция “Инспекция за държавен тех-
нически надзор” (ГД “ИДТН”) при извършва-
ните от тях проверки по чл. 42, ал. 1 ЗТИП.
Г л а в а  в т о р а
ПАРНИ КОТЛИ С РАБОТНО НАЛЯГАНЕ ДО
0,05 МРа И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ С РАБОТ-
НА ТЕМПЕРАТУРА ДО 110°С
Чл. 26. Изискванията на тази глава се отна-
сят за котлите по чл. 2, т. 3, буква “б” и т. 4,
буква “б”.