Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
покритие (оформящо завършващия слой на 
топлоизолационната система). Не се ограничава 
класът по реакция на огън на фасадни бои с 
дебелина до 1 mm.“
20. Досегашната ал. 23 става ал. 25 и в нея 
думите „ал. 15 – 19“ се заменят с „ал. 17 – 21“, 
думата „строежи“ се заменя със „сгради“, а 
думите „височина до 28 m“ се заменят с „мак­
симална височина на пребиваване на хора до 
25 m“.
21. Досегашната ал. 24 става ал. 26 и в нея 
думите „ал. 13 – 18, 20, 21 и 23“ се заменят с 
„ал. 14 – 20, 22, 23 и 25“.
22. Досегашната ал. 25 става ал. 27.
23. Досегашната ал. 26 става ал. 28 и се 
изменя така:
„(28) Допуска се изискванията на ал. 14 и 
15 да не се изпълняват за покриви, ако същите 
притежават следните класове при излагане на 
въздействие на външен огън:
1. за сгради от I и II степен на огнеустой­
чивост – BROOF (t4);
2. за сгради от III и IV степен на огнеустой­
чивост – BROOF (t4) или СROOF (t4).“
24. Досегашната ал. 27 става ал. 29 и се 
изменя така:
„(29) В строежи от всички класове на функ­
ционална пожарна опасност (с изключение на 
подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се допуска 
използването на неносещи фасадни панели с 
клас по реакция на огън, който не съответства 
на ал. 10, при условие че до 100 m2 площите 
се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2. Това 
разделяне може да не се изпълнява за строежи 
от КФПО Ф5 с категория по пожарна опасност 
Ф5Д.“
25. Досегашната ал. 28 става ал. 30 и се 
изменя така:
„(30) В сградите от класове на функционал­
на пожарна опасност Ф1 – Ф4 от I и II степен 
на огнеустойчивост с максимална височина 
на пребиваване на хора до 25 m се допуска 
покривите да бъдат изпълнени от строителни 
продукти с класове по реакция на огън B – D, 
при условие че са защитени до огнеустойчивост 
REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас 
по реакция на огън А1 или А2. В този случай 
техническите съоръжения при разполагането 
им в неизползваемото от хора пространство 
се отделят с прегради с огнеустойчивост 
EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2. За 
сградите от класове на функционална пожарна 
опасност Ф1 – Ф4 от III степен на огнеустой­
чивост с максимална височина на пребиваване 
на хора до 25 m се допуска покривите да бъдат 
изпълнени от строителни продукти с клас по 
реакция на огън D, при изпълнение на същите 
условия.“
26. Досегашната ал. 29 става ал. 31 и се 
изменя така:
„(31) При проектиране на остъклени площи 
по цялата височина на фасади на сгради от 
I до IV степен на огнеустойчивост и наличие на 
две остъкления (двойна фасада) се предвиждат 
мерки за пожарна безопасност съгласно т. 2 от 
приложение № 8.“
27. Досегашната фиг. 1Й се заличава.
28. Таблица 7.3 се отменя.
29. Създава се ал. 32:
„(32) При проектиране на сгради с вентили­
руеми фасади се предвиждат мерки за пожарна 
безопасност съгласно т. 3 от приложение № 8.“
30. Досегашната ал. 30 става ал. 33 и се 
изменя така:
„(33) Отворите, през които преминават 
тръбопроводи, кабели и други комуникации 
през преградите по чл. 122, ал. 1 и чл. 316, се 
уплътняват, без да се намалява нормативната 
огнеустойчивост на съответната преграда.“
31. Създава се ал. 34:
„(34) При проектиране на стени и покриви 
на сгради с изолационни панели тип „сандвич“ 
с двустранно метално покритие конструктив­
ните елементи, за които е предвидено да бъдат 
закрепени сандвич-панелите, се проектират 
минимум със същия клас по устойчивост на 
огън както стените и покривите.“
§ 11. В чл. 15 се създават ал. 3 и 4:
„(3) При проектиране на пожарозащитни 
прегради с изолационни панели тип „сандвич“ 
с двустранно метално покритие конструктив­
ните елементи, за които е предвидено да бъдат 
закрепени сандвич-панелите, се проектират 
минимум със същия клас по устойчивост на 
огън както пожарозащитните прегради.
(4) Топлоизолацията в участъците на огне­
устойчивите елементи и огнеустойчивите фа­
сади по т. 4.1 и 4.2 от приложение № 8, както 
и в участъците на ивиците по чл. 20, ал. 2, се 
изпълнява с клас по реакция на огън А1 или 
А2 и с външно покритие с клас по реакция на 
огън А1 или А2. За външното покритие на съ­
щата топлоизолация се прилагат изискванията 
на чл. 14, ал. 24.“
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „отделяне на“ 
се заличават;
б) създава се нова т. 1:
„1. разделяне на сградата на допустими 
площи на пожарните сектори, определени в 
съответните раздели;“
в) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея в на­
чалото се добавя „отделяне на“;
г) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея в на­
чалото се добавя „отделяне на“;
д) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея в на­
чалото се добавя „отделяне на“.
2. В ал. 4 думите „врати и“ се заменят с 
„димоуплътнени врати или“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Шахтите на асансьори, свързващи във 
вертикално направление два и повече пожар­