Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 41

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  41  
В случай на една или повече съседни топлинно неклиматизирани зони се използва уравнението:
(
)
=


=
+
−
⋅
⋅
⋅




∑
H/C;sol;
;
H/C;sol;dir;
;
ztu,
;ztu,
gn;max;H;ztu,
H/C;sol;dir;ztu,
1
1
;
;
;
n
ztc m
ztc m
k m
ztc
k m
k m
k
k
Q
Q
b
F
f
Q
,	(3.35)
където за всяка топлинно неклиматизирана зона ztc и месец m:
QH/C;sol;dir;ztc;m са месечните слънчеви топлинни печалби в самата топлинно климатизирана зона 
ztc, kWh;
bztu,k;m е коефициентът на регулиране за съседна топлинно неклиматизирана зона k;
Fztc;ztu,k;m е коефициентът на разпределение на печалбите в топлинно неклиматизираната зона k, 
приписван на съседната топлинно климатизирана зона ztc;
fgn;max;H;ztu,k;m е коефициентът на намаление за избягване на завишената оценка на печалбите в 
топлинно неклиматизираната зона k за режим на отопление;
QH/C;sol;dir;ztu,k;m са месечните слънчеви топлинни печалби на самата съседна топлинно неклимати­
зирана зона k от външен или вътрешен вид, kWh.
3.7.2. Елементи на слънчевите топлинни печалби
За всяка топлинно климатизирана или неклиматизирана зона zt и за всеки месец m слънчевите 
топлинни печалби в зоната независимо от това дали е климатизирана, или не при отопление/ох­
лаждане, Qsol;dir;zt, в kWh, се изчисляват по следната формула:
=
=
=
+
∑
∑
H/C;sol;dir;
;
H/C;sol;wi,
H/C;sol;op,
1
1
zt m
k
k
k
k
Q
Q
Q
,	
(3.36)
където за всеки елемент k и месец m:
QH/C;sol;wi;k;m са месечните слънчеви печалби през прозрачен елемент wi,k, при отопление/ охлаж­
дане, kWh;
QH/C;sol;op;l;m са месечните слънчеви печалби през непрозрачен елемент op,k, при отопление/ ох­
лаждане, kWh.
Топлинният поток от слънчеви печалби през прозрачен елемент на обвивката (по-нататък нари­
чани прозорци) wi, QH/C;sol,wi;m, в kWh, се изчислява по следната формула:
(
)
=
⋅
⋅
−
⋅
⋅
−
H/C;sol;
gl;
;H/C;
fr;
sh;obst;
;
sol;
;
sky;
;
1
wi
wi
m
wi
wi
wi m
wi m
wi m
Q
g
A
F
F
H
Q
,	
(3.37)
където за всеки прозорец wi и месец m;
ggl;wi;H/C;m е безразмерната средномесечна ефективна сумарна пропускливост за слънчева енергия, 
при отопление/охлаждане, т. 3.7.4.2;
Awi е площта на прозореца wi, както е определена за характеристиките на топлопреминаване, в m2;
в случай на издадени елементи трябва да се използва площта на проекция;
Ffr,wi е частта на площта на рамката на прозореца wi, която представлява съотношението между 
площта на проекцията на рамката и общата площ на проекцията на остъкления елемент на про­
зореца wi;
Fsh;obst;wi;m е безразмерният коефициент на намаляване на засенчването от външни препятствия;
Hsol;wi;m е месечното слънчево облъчване на всяка площ на елемента, с ъгъл на наклон βwi и ъгъл 
на ориентация γwi, kWh/m2;
Qsky;wi;m е месечният допълнителен топлинен поток, дължащ се на топлинно лъчение към небето, 
kWh;
βwi е ъгълът на наклона на прозореца wi (спрямо хоризонталата, измерен при обърнат нагоре 
елемент), получен въз основа на геометричните данни на конструктивния елемент, в градуси;
γwi е ъгълът на ориентация на прозореца wi, получен въз основа на геометричните данни на 
конструктивния елемент, в градуси (изразен като географски азимутен ъгъл на хоризонталната 
проекция на наклонената повърхност; практика: ъгъл от юг, на изток положителен, на запад от­
рицателен).
Топлинният поток от слънчеви печалби през непрозрачен елемент k на обвивката, при отопле­
ние/охлаждане, QH/C;sol,k;m, в kWh, през месец m, се изчислява по следната формула:
=
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
−
H/C;sol;op; ;
sol;
se;
c;op;
c;
sh;obst; ;
sol; ;
sky; ;
k m
k
k
k
k
k m
k m
k m
Q
R
U
A
F
H
Q
α
,	
(3.38)