Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 164

СТР.  164	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  62
ляване на електропотреблението) операторът 
на електропреносната мрежа има право да 
изиска ограничаване генерацията на модулите 
за производство на електрическа енергия по 
видове технологии, включително изключва­
не от електрическата мрежа. Операторът на 
мрежата не дължи компенсации на генери­
ращите модули в този случай. Съобщения за 
ограниченията в генерацията на генериращите 
модули при тази ситуация се публикуват от 
оператора на електропреносната мрежа на 
своя интернет сайт.
(34) Не се допуска присъединяване към 
електрическата мрежа на ВяЕЦ с постоянна 
скорост и асинхронни генератори с кафезен 
ротор. Присъединените вече агрегати от този 
тип могат да останат в работа до изчерпване 
на експлоатационния им ресурс.“
§ 26. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Операторът на електропренос­
ната мрежа определя основни изисквания 
към модули за производство на електрическа 
енергия от тип D, с максимална мощност 
над 20 MW, присъединени към мрежа високо 
напрежение.
(2) Генериращият модул трябва да може да 
остава свързан към електропреносната мрежа 
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон на 
честотата
Минимален период на 
експлоатация
47.5 Hz ÷ 48.5 Hz
30 минути
48.5 Hz ÷ 49.0 Hz
30 минути
49.0 Hz ÷ 51.0 Hz
Неограничен
51.0 Hz ÷ 51.5 Hz
30 минути
(3) Генериращият модул трябва да може да 
остава свързан към електропреносната мрежа 
и да работи при скорости на изменение на 
честотата df/dt, достигащи до стойност 2,5 Hz/s.
(4) Операторът на електропреносната мрежа 
има право да изиска генериращият модул да 
осигури намаляване на заданието по актив­
на мощност по статична характеристика до 
стойността на предвидения резерв на честотно 
зависимия режим, с честотен праг 50,2 Hz 
и статизъм в диапазона 2 – 10 % (участие в 
първичното регулиране на честотата).
(5) Операторът на електропреносната мрежа 
има право да изиска генериращият модул да 
осигури повишаване на заданието по актив­
на мощност по статична характеристика до 
стойността на предвидения резерв на честотно 
зависимия режим, с честотен праг 49,8 Hz 
и статизъм в диапазона 2 – 10 % (участие в 
първичното регулиране на честотата).
(6) Параметрите на изменението на актив­
ната мощност в честотно зависимия режим 
трябва да бъдат: обхват на активната мощ­
ност, отнесен към максималната – до 5 % за 
термичен генериращ модул и без ограниче­
ние за останалите генериращи модули; зона 
на нечувствителност – до 10 mHz; мъртва 
зона – 20 mHz за термичен генериращ модул 
и 50 mHz за останалите генериращи модули; 
време за пълно активиране – 30 s; време на 
отдаване – за цялото време на реалното откло­
нение на честотата и 15 min при симулирано 
отклонение на честотата.
(7) Генериращият модул с честотно зави­
сим режим трябва да предава в реално време 
към центъра за управление на оператора на 
електропреносната мрежа най-малко следните 
сигнали: състояние (вкл./изкл.); задание по 
активна мощност; измерена действителна 
активна мощност; действителни настройки 
на параметрите; статизъм и зона на нечув­
ствителност.
(8) При понижаване на честотата допус­
тимото намаляване на способността за гене­
риране на максимална активна мощност от 
генериращия модул е, както следва:
Честота
Допустимо намаляване на макси­
малната активна мощност
49.0 Hz
0 %
48.5 Hz
6 %
48.0 Hz
9 %
47.5 Hz
12 %
(9) Операторът на електропреносната мрежа 
специфицира минимални и максимални гра­
ници за скоростта на изменение на активната 
мощност на генериращия модул, като взема 
предвид специфичните характеристики на 
технологията на първичния двигател.
(10) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа изисква системата за 
управление на генериращия модул да може 
да изпълнява заданието по активна мощност 
на оператора на електропреносната мрежа 
(автоматично вторично регулиране на често­
тата и обменните мощности). Операторът на 
електропреносната мрежа определя скоростта 
за достигане на заданието и точността на 
неговото изпълнение.
(11) Генериращият модул трябва да може да 
остава свързан към електропреносната мрежа 
при кратковременни понижени стойности на 
линейните напрежения в точката на присъе­
диняване, следствие от повреди, съгласно 
характеристиката на остатъчното напрежение 
във функция от времето – преди, по време и 
след повредата, както следва:
Таблица 1
Симетрични повреди
Синхронни модули
Линейно напрежение
Време – преди, по време 
и след повредата
U ≥ 0 о.е.
t ≤ 0.15 s
U ≥ 0.4 о.е.
t ≤ 0.45 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 0.7 s
U ≥ 0.85 о.е.
t ≤ 1.5 s