Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 189

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  189  
а) събиране и удостоверяване на графиците 
за обмени между контролните блокове във 
фазата на планирането;
б) събиране на данни за реализираните 
физически обмени с електрическа енергия по 
електропроводите между контролните блокове 
за изчисляване на неумишлените отклонения 
и компенсационните програми;
в) наблюдение на определени електропрово­
ди между контролни блокове в реално време;
г) пресмятане на неумишлени отклонения 
от графиците за обмени;
д) задаване на графиците на компенсаци­
онните програми за всеки контролен блок.“
18. Създава се т. 24а:
„24а. „Центрове за координиране на графи­
ците в Синхронната зона на Континентална 
Европа на ЕМОПС-Е“ са главният център за 
управление на мрежата на Amprion GmbH 
(северен координационен център) и центърът 
за управление Swissgrid AG (южен коорди­
национен център). Последният контролира 
качеството на системната честота, отклоне­
нията от синхронното време и задава график 
по честота.“
19. Точка 26 се изменя така:
„26. „Критерий за сигурност n-1“ означава 
правилото, съгласно което елементите, ос­
танали в експлоатация в ЕЕС, след настъп­
ването на извънредна ситуация (изключване 
на единичен елемент на електроенергийната 
система вследствие на повреда) могат да се 
приспособят към новата експлоатационна 
ситуация, без да нарушават границите, оси­
гуряващи експлоатационна сигурност.“
20. Точка 27 се изменя така:
„27. „Критерий за сигурност n-2“ означава 
правилото, съгласно което елементите, остана­
ли в експлоатация в ЕЕС, след настъпването 
на извънредна ситуация (изключване на два 
елемента на електроенергийната система 
вследствие на повреда) могат да се приспо­
собят към новата експлоатационна ситуация, 
без да нарушават границите, осигуряващи 
експлоатационна сигурност.“
21. Създават се т. 27а и 27б:
„27а. „Модул за производство на електри­
ческа енергия“ означава или синхронен модул 
за производство на електрическа енергия, или 
модул от вида „електроенергиен парк“.
27б. „Модул от вида „електроенергиен парк“, 
присъединен чрез връзка за постоянен ток“ 
означава модул от вида „електроенергиен 
парк“, който е присъединен към една или 
повече системи за постоянен ток на високо 
напрежение.“
22. Точка 33 се изменя така:
„33. „Нормално състояние на електроенер­
гийната система“ означава ситуация, при която 
системата е в рамките на границите, осигу­
ряващи експлоатационна сигурност. Няма 
заплаха за работата на обединената ЕЕС. На­
прежението, честотата, мощностните потоци 
са в допустимите граници и конфигурацията 
на електропреносната мрежа отговаря на 
критериите за сигурност. Резервите на ак­
тивна и реактивна мощност са достатъчни, 
за да издържат на извънредните ситуации от 
списъка на извънредни ситуации, без да се 
нарушават границите, осигуряващи експло­
атационна сигурност.“
23. Създава се т. 37а:
„37а. „Парков модул за производство на 
електрическа енергия“ означава единица или 
съвкупност от единици, произвеждащи елек­
трическа енергия, която е свързана несинхрон­
но към съответната електрическа мрежа или 
е свързана към нея чрез силова електроника 
и която също така има една-единствена точка 
за свързване към тази електрическа мрежа.“
24. Точка 40 се изменя така:
„40. „Предаварийно състояние на електро­
енергийната система“ е състояние, при което 
съществува заплаха за работата на обединената 
ЕЕС. Параметрите на ЕЕС са в рамките на 
допустимите отклонения. При възникване на 
смущение в ЕЕС възвръщането към нормално 
състояние (зададените стойности на наблю­
даваните параметри) е затруднено.“
25. Създават се т. 43а, 43б и 43в:
„43а. „Приоритетни термични централи“ 
означава термични централи, подредени в 
списък на оператора на електропреносната 
мрежа, които трябва да бъдат осигурени в 
началния етап на възстановяването.
43б. „Проектна авария“ е предполагаемо 
произшествие, чието възникване е предвиде­
но при проектирането и производството на 
енергийното съоръжение така, че да издър­
жа без загуба на системите, конструкциите 
и компонентите, като неблагоприятните 
последствия за екологичната обстановка и 
общественото здраве са в допустимите гра­
ници. При проектна авария в електрически 
централи или промишлени предприятия 
безопасността се гарантира чрез съответни 
системи и съоръжения.
43в. „Производител от системно значение“ 
означава генериращ модул, присъединен към 
електропреносната мрежа, с мощност не по-
малка от 20MW.“
26. В т. 47 думите „(Blackout) на ЕЕС“ се 
заменят с „на електроенергийната система“.
27. Създават се т. 50а, 50б и 50в:
„50а. „Резерви за вторично регулиране на 
честотата“ означава резервите на активна 
мощност, разполагаеми, за да се възстанови 
честотата на системата до номиналната чес­
тота, а за синхронна зона, състояща се от 
повече от една зона за регулиране на товарите 
и честотата, да се възстанови балансът на 
мощностите до стойността съгласно графика.
50б. „Резерви за заместване“ означава 
резервни активни мощности, които се пред­
лагат само на пазара за балансираща енергия 
като неделими (всичко или нищо) блокови 
предложения (мощност и цена за част/и 
от денонощието), които нямат скорост на 
линейно изменение при активиране и при 
деактивиране.
50в. „Резерви за първично регулиране на 
честотата“ означава резервите на активна