Държавен вестник, бр. 25, 2020 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  25
Чл. 56. (1) Количеството топлинна енергия, 
продадено на клиент с топлоносител водна 
пара, се определя по реда на чл. 54. 
(2) Продаденото количество топлинна 
енергия се отчита от топлопреносното пред-
приятие или от производителя при пряко 
присъединени към него клиенти.
(3) Когато сградните инсталации за отопле-
ние се допълват с топлоносител гореща вода 
от топлопреносната мрежа, към количеството 
топлинна енергия, определено по ал. 2, се 
добавя количеството на топлинната енергия 
за подгряване на водата за допълване.
Чл. 57. (1) Когато количеството топлинна 
енергия се измерва със средства за измерване 
за търговско плащане, монтирани на място, 
различно от границата на собственост, отче-
тените количества се коригират с технологич-
ните разходи на топлинна енергия за участъка 
между средствата за измерване за търговско 
плащане и границата на собственост. 
(2) Технологичните разходи на топлинна 
енергия на съоръженията се определят съг­
ласно раздел IV.
(3) Разпоредбата по ал. 1 се отнася и за 
абонатни станции в сгради – етажна собстве-
ност, и в сгради с един собственик.
(4) Количеството вода за допълване на 
отоплителните инсталации от топлопренос-
ната мрежа се измерва от топлопреносното 
предприятие и е за сметка на клиентите.
Раздел IV
Технологични разходи на топлинна енергия в 
топлопреносните мрежи и абонатните станции
Чл. 58. (1) Количеството топлинна енергия 
за технологични разходи в топлопреносните 
мрежи с топлоносител вода и водна пара за 
отчетен период се определя като разлика меж-
ду количествата топлинна енергия, измерени 
при производителя и при клиентите. 
(2) Количеството топлинна енергия за тех-
нологични разходи в абонатната станция са 
за сметка на топлопреносното предприятие 
при клиенти, ползващи топлинна енергия за 
битови нужди. Количеството се определя от 
топлопреносното предприятие чрез: 
1. техническата характеристика на або-
натната станция по данни на производителя;
2. изчисление или топлотехническо изпи-
тание.
(3) Количеството топлинна енергия за тех-
нологичните разходи на участък на топлопре-
носната мрежа се определя по изчислителен 
път по методика на топлопреносното пред-
приятие или чрез топлотехническо изпитание.
Чл. 59. (1) Не се допускат пропуски на 
пара и кондензат от топлопреносните мрежи 
с топлоносител пара и връщане на замърсен 
кондензат. Отделянето на кондензат от па-
ропровода се извършва само чрез затворена 
схема за кондензоотделяне. 
(2) Не се допуска разходите от пропуски в 
топлопреносни мрежи с топлоносител гореща 
вода да бъдат повече от нормативно опреде-
лените разходи по наредбата по чл. 83, ал. 1, 
т. 2 ЗЕ. Тези разходи се измерват непрекъснато 
при производителя.
Г л а в а  о с м а
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННАТА 
ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Разпределение на топлинната енергия между 
абонатни станции и сгради
Чл. 60. (1) Когато към една абонатна стан-
ция са присъединени повече от една сгради, 
количеството доставена топлинна енергия се 
разделя между тях от топлопреносното пред-
приятие или от доставчика самостоятелно 
или чрез възлагане на лице по чл. 139б ЗЕ, 
както следва: 
1. по контролни топломери и водомери за 
топла вода за отделните сгради, инсталирани в 
абонатната станция преди присъединителните 
топлопроводи, или
2. пропорционално на инсталираната мощ-
ност на сградните инсталации съгласно спо-
разумението по чл. 35, ал. 1, т. 4.
(2) Когато отделни имоти в сгради – етаж-
на собственост, се топлоснабдяват от повече 
от една абонатна станция, сборът от общото 
количество топлинна енергия, отчетено по 
топломерите в абонатните станции, се раз-
пределя между всички клиенти.
(3) Когато топлоснабдяването на висока 
сграда – етажна собственост, се осъществява 
от две или повече абонатни станции, захран-
ващи отделни инсталации за отопление и 
битово горещо водоснабдяване, доставеното в 
сградата количество топлинна енергия е сбор 
от количествата топлинна енергия, отчетени по 
топломерите във всяка от абонатните станции.
(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаи­
те, когато топлоснабдяването от едната от 
абонатните станции е прекратено.
(5) Когато към една абонатна станция са 
присъединени повече от една сгради и присъ-
единителните топлопроводи са собственост на 
топлопреносното предприятие, топломерите и 
водомерите за топла вода за отделните сгради 
се монтират на границата на собственост.
Раздел II
Дялово разпределение на топлинна енергия 
между клиентите в сграда – етажна собст­
веност
Чл. 61. (1) Дяловото разпределение на 
топлинната енергия между клиентите в 
сграда – етажна собственост, се извършва 
възмездно от лицето, вписано в публичния 
регистър по чл. 139а ЗЕ и избрано от клиен-