Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 75

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  75   
или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от 
I и II степен на огнеустойчивост с височина 
не повече от 28 m – 10 000 m2;
3. за двуетажни сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огнеус­
тойчивост с височина не повече от 15 m и за 
двуетажни сгради или части от тях (съгласно 
чл. 12, ал. 1) от I и II степен на огнеустойчи­
вост с височина не повече от 28 m – 8500 m2;
4. за триетажни сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от I и II степен на 
огнеустойчивост с височина не повече от 
28 m – 6500 m2;
5. за четириетажни сгради или части от 
тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от I степен на 
огнеустойчивост с височина не повече от 
28 m – 5000 m2;
6. за пететажни сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от I степен на огнеустой­
чивост с височина не повече от 28 m – 4000 m2.
(3) Допуска се в едноетажни сгради или 
части от тях съгласно чл. 12, ал. 1 с височина 
до 8 m, предвидени от пожаронезащитени 
стоманени конструкции, да бъдат проекти­
рани закрити складове за горими материали 
и изделия, както и за негорими материали 
и изделия в горима опаковка с максимално 
допустима площ на сградата или пожарния 
сектор 1400 m2, а при осигуряване на автома­
тична ПГИ с вода (независимо от това дали 
съгласно приложение № 1 се изисква такава 
инсталация) площта може да бъде увеличена 
петкратно.“
2. Създават се нови ал. 4 – 6:
„(4) Не се ограничава площта на сградите 
или пожарните сектори, предназначени за 
складове за съхраняване на негорими мате­
риали, при условие че носещите конструк­
тивни елементи на сградите или частите от 
тях (съгласно чл. 12, ал. 1) са предвидени с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
а останалите им конструктивни елементи – с 
клас по реакция на огън не по-нисък от С.
(5) Складовете, предназначени за съхра­
няване на негорими материали, предвидени 
в сгради или части от тях (съгласно чл. 12, 
ал. 1) с конструктивни елементи с по-ниски 
класове по реакция на огън от определените 
по ал. 4, се проектират, както следва:
1. в едноетажни сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от V степен на огнеус­
тойчивост – с допустима площ на сградата 
или пожарния сектор 2000 m2;
2. в едноетажни сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огне­
устойчивост – с допустима площ на сградата 
или пожарния сектор 3000 m2;
3. в едноетажни сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огне­
устойчивост – с допустима площ на сградата 
или пожарния сектор 4000 m2;
4. в двуетажни сгради или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1) от III степен на огне­
устойчивост – с допустима площ на сградата 
или пожарния сектор 1500 m2.
(6) Разрешава се петкратно увеличаване на 
площите по ал. 5, при условие че се предвижда 
автоматична ПГИ с вода за цялата площ на 
сградата или пожарния сектор (независимо 
от това дали съгласно приложение № 1 се 
изисква такава инсталация).“
3. Досегашните ал. 4 – 6 стават съответно 
ал. 7 – 9 и се изменят така:
„(7) Складовете за съхраняване на горими 
материали и на негорими материали в гори­
ма опаковка, оборудвани с автоматизирани 
системи за складиране (без пряка работа на 
персонал), се проектират от I и II степен на 
огнеустойчивост с височина до 28 m без огра­
ничение на площта на сградата или пожарния 
сектор. Същите може да се проектират и от 
пожаронезащитени стоманени конструкции, 
при условие че са осигурени с автоматична 
ПГИ.
(8) Складовете, които са с най-малко една 
изцяло отворена страна, площ до 2000 m2 и 
дълбочина до 30 m, се приравняват към от­
критите складове.
(9) Складовете под навеси се приравняват 
към откритите складове.“
4. Досегашните ал. 7 – 9 стават съответно 
ал. 10 – 12.
5. Създава се ал. 13:
„(13) Разстоянието от силози с обща или 
единична вместимост до 5000 m3 до сгради, 
свързани с производството и преработката на 
продуктите, не се нормира.“
§ 224. В чл. 490 се правят следните до­
пълнения:
1. В ал. 1 след думите „навън или с“ се 
добавя „евакуационен“.
2. В ал. 2 след думите „навън или с“ се 
добавя „евакуационни“.
§ 225. В чл. 491 след думата „подземните“ 
се добавя „и полуподземните“, а думата „до­
пуска“ се заменя с „допускат складове за“.
§ 226. Член 492 се изменя така:
„Чл. 492. За съхраняването на естествени 
и изкуствени текстилни влакна се проекти­
рат самостоятелни едноетажни складове с 
допустима площ на сградата или пожарния 
сектор и допустима височина съгласно чл. 489, 
ал. 1 и 3.“
§ 227. В чл. 493, ал. 1 след думата „ограда“ 
се поставя запетая и думите „от негорим ма­
териал“ се заменят с „изпълнена от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.
§ 228. В чл. 496 се правят следните изме­
нения:
1. В ал. 1 думите „негорими екрани“ се 
заменят с „екрани, изпълнени от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.
2. В ал. 2 думите „Негоримите екрани“ се 
заменят с „Екраните“.
§ 229. В таблица 45 към чл. 497 текстът на 
номер по ред 3 се изменя така: