Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 172

С Т Р .  172
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
Чл. 59. (1) Операторът на електроразпределител-
ната мрежа определя необходимите стойности на
напрежението, които трябва да се поддържат в раз-
личните режими на шини средно напрежение в под-
станциите и настройките на автоматичните регула-
тори въз основа на:
1. данни за електрическите товари в характерни
режими на мрежата (за зимен сезон и летен сезон);
2. експлоатационни схеми на захранваните от
отделните подстанции части на мрежата.
(2) Операторът на електроразпределителната
мрежа предоставя на електроенергийния системен
оператор (съответно ТДУ) данните за настройките
на автоматичните регулатори за напрежение.
Чл. 60. За регулиране на напрежението допълни-
телно могат да бъдат използвани генериращи мощ-
ности на производители на електрическа енергия,
шунтови кондензаторни батерии и статични компен-
сатори в електрическите уредби на потребителите в
съответствие с ПУЕЕС.
Чл. 61. Определянето на съответни регулаторни
стъпала (обикновено с 5 % от номиналното напре-
жение) на трансформаторите СрН/НН в трансфор-
маторните постове се извършва от разпределител-
ните предприятия съгласувано с оператора на елек-
троразпределителната мрежа.
Чл. 62. (1) Режимът на напрежението на шини
средно напрежение в подстанциите 110 kV/СрН се
контролира:
1. от оперативния дежурен персонал на подстан-
циите;
2. от оператора на електроразпределителната
мрежа чрез телеизмерване за подстанциите без опе-
ративен персонал;
3. от диспечера на териториално диспечерско
управление (ТДУ) при електроенергийния системен
оператор.
(2) В случаите, когато стойностите на напреже-
нието на страна 110 kV в подстанциите не позволя-
ват поддържане на зададените стойности на шини
средно напрежение, операторът на електроразпре-
делителната мрежа уведомява електроенергийния
системен оператор (съответно ТДУ) за предприе-
мане на коригиращи мерки.
Чл. 63. Разпределителното предприятие органи-
зира и поддържа телесигнализация за неизправност
на автоматичните регулатори за напрежение и за
нарушения на работата на стъпалните регулатори в
подстанциите без дежурен персонал.
Чл. 64. Правилността на настройките на автома-
тичните регулатори за напрежение и изборът на
стъпалата на трансформаторите в трансформатор-
ните постове се контролират чрез измервания на
измененията на напрежението в точки на мрежата
чрез регистриращи прибори.
Раздел V
Качество на услугите при електроснабдяването и
контрол на присъединената мощност на потреби-
телите
Чл. 65. Качеството на услугите при електроснаб-
дяването включва следните аспекти:
1. качество на електрическата енергия;
2. непрекъснатост на снабдяването с електричес-
ка енергия;
3. качество на търговските услуги и обслужването.
Чл. 66. (1) За оценка на качеството на услугите
при електроснабдяването разпределителното пред-
приятие извършва контрол на съответните показа-
тели и предприема необходимите мерки за подобря-
ването им.
(2) Разпределителното предприятие извършва
контрол за съответствие на реално потребяваната
активна мощност с договорената с потребителите
мощност.
(3) Контролът по ал. 1 и 2 се осъществява от
разпределителното предприятие в съответствие с
изискванията на ЗЕ, издадените въз основа на него
подзаконови нормативни актове и условията на из-
дадената лицензия за разпределение на електричес-
ка енергия.
Чл. 67. Организирането и провеждането на кон-
трола на характеристиките за качество на електри-
ческата енергия се определят от:
1. вида на показателите;
2. причините за отклоненията от нормативните
стойности;
3. внасяните смущения и техния произход.
Чл. 68. (1) Измененията за захранващото напре-
жение се контролират на шини средно напрежение
на подстанциите 110 kV/СрН и в определени конт-
ролни точки в електроразпределителната мрежа.
(2) Контролът на шини средно напрежение в
подстанциите се извършва в процеса на следене и
управление на режима на мрежата. В подстанциите
с оперативен дежурен персонал контролът се извър-
шва през определени интервали (например 1 h), а в
подстанциите с телемеханика—от оператора на елек-
троразпределителната мрежа.
(3) Контролните точки в електроразпределител-
ната мрежа се определят в съответствие с експлоата-
ционната практика и информацията от потребители.
(4) Контролът в контролните точки се извършва
през определени периоди (например зимен и летен
сезон) с регистриращи прибори с продължителност
не по-малка от едно денонощие за характерни дни
(работни, почивни).
Чл. 69. (1) Въз основа на исканията за проучване
на условията за присъединяване и договорите за
присъединяване разпределителното предприятие
съставя база от данни за потребители и производи-
тели, които поради характера на приемниците на
електрическа енергия или режима на електрически-
те генератори (например генератори с вятърни тур-
бини) могат да причиняват нарушения на показате-
лите за качество на електрическата енергия—бързи
изменения и флуктуации на напрежението, фликер,
хармонични съставящи на напрежението, несимет-
рия на фазните напрежения.
(2) Базата от данни по ал. 1 се използва за про-
веждане на последващ контрол за спазване на нор-
мативните стойности на показателите за качество
на електрическата енергия.
Чл. 70. (1) Контролът на показателите, посоче-
ни в чл. 69, се извършва текущо от разпределително-
то предприятие или по искане на потребители.
(2) Контролът се извършва с регистриращи при-
бори с продължителност не по-малка от едно де-
нонощие.
Чл. 71. (1) Контролът за краткотрайни спадания
на напрежението се извършва чрез непрекъснато
регистриране в продължителни периоди (седмица,
месец) в контролни точки.
(2) Информация за настъпили краткотрайни спа-
дания на напрежението може да се получи от данни-
те, регистрирани в бюлетин за нарушенията на нор-
малната работа на съоръженията, воден от операто-
ра на електроразпределителната мрежа.
Чл. 72. Несиметрията на напрежението на фази-
те се контролира чрез еднократни измервания при
извършване на ревизии на мрежата от експлоатаци-
онния персонал или по искане на потребители.