Държавен вестник, бр. 35, 2019 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  35
ментирана намеса в измервателната система, 
в досието по чл. 33 се отразява това, датата на 
извършване на проверката и други данни във 
връзка с нея. В случай че при проверката са 
установени отклонения, неизправности и/или 
нерегламентирана намеса в измервателната 
система, се съставя констативен протокол по 
реда на чл. 49.
(6) Обхватът на обслужването и на провер­
ката по ал. 5, както и начинът на извършване 
на тази проверка се определят от собственика 
на измервателната система в зависимост от 
нейните технически характеристики, така че 
да гарантират изправността є към датата на 
извършването є. 
Чл. 43. (1) Средствата за търговско и кон­
тролно измерване, чието съответствие със 
съществените изисквания, определени по реда 
на чл. 7 от Закона за техническите изисквания 
към продуктите, е оценено и удостоверено, 
подлежат на последващи проверки по реда на 
Закона за измерванията и наредбата по чл. 28 
от Закона за измерванията.
(2) Всички средства за търговско и контрол­
но измерване, с изключение на посочените в 
ал. 1, подлежат на първоначална и последващи 
проверки по реда на Закона за измерванията и 
наредбата по чл. 28 от Закона за измерванията.
Чл. 44. (1) Проверка на измервателната 
система може да бъде поискана от страната, 
която купува или продава електрическа енер­
гия. Разходите се заплащат предварително от 
страната, поискала проверката.
(2) Разходите за проверката са за сметка 
на страната, поискала проверката, когато ре­
зултатите от нея покажат, че измервателната 
система е в рамките на изискваната точност.
(3) Разходите за проверката са за сметка на 
собственика на измервателната система, когато 
резултатите от нея покажат, че не е в рамките 
на изискваната точност и при проверката не 
e установено външно въздействие върху сред­
ствата за търговско измерване.
(4) Когато при проверката е установено, 
че върху измервателната система е оказано 
нерегламентирано външно въздействие от 
страна на ползвателя и средствата за търгов­
ско измерване не отговарят на изискванията 
за точност или не измерват електрическата 
енергия в съответствие с първоначалните им 
настройки, включително и при нарушение на 
пломбите, знаците и стикерите, то разходите 
за проверката са за сметка на ползвателя.
Чл. 45. (1) Операторът на съответната мре­
жа извършва проверки на измервателните си 
системи за съответствието им с изискванията 
на тези правила.
(2) Измервателните системи се проверяват за 
съответствието им с изискванията за точност 
съгласно приложението към тези правила.
(3) Извършването на проверката на общата 
точност на измервателната система съгласно 
приложението към тези правила се съгласува 
между собствениците на измервателните сис­
теми и страните по сделките с електрическа 
енергия.
(4) Проверката на общата точност на измер­
вателната система се извършва чрез:
1. уреди за проверка на общата точност на 
измервателната система;
2. изчислителни процедури за определяне на 
общата точност по резултатите от проверки на 
грешките на отделните елементи на система за 
измерване на електрическата енергия.
Чл. 46. (1) Извън проверките по чл. 45 опера­
торът на мрежата (собственикът на средството 
за търговско измерване) извършва технически 
проверки на място на измервателната систе­
ма/средствата за търговско измерване, както 
и смяна или промяна на параметризиращата 
програма на средствата за търговско измерване.
(2) Отчитането на средствата за търговско 
измерване не се счита за техническа проверка 
по реда на тези правила.
Чл. 47. (1) Когато при проверка по реда на 
тези правила се установи грешка над допусти­
мата съгласно наредбата по чл. 28 от Закона 
за измерванията и наредбата по чл. 7, ал. 1 
от Закона за техническите изисквания към 
продуктите и приложението към тези прави­
ла, съответно неизмерване, неправилно и/или 
неточно измерване или наличие на измерени 
количества електрическа енергия в невизу­
ализиран регистър на средството за търговско 
измерване, количеството електрическа енергия 
се определя съгласно раздел IX от тези правила.
(2) Когато при наличие на монтирано 
средство за контролно измерване се установи, 
че измерената електрическа енергия от сред­
ството за търговско измерване се различава от 
тази на средството за контролно измерване с 
количество, надвишаващо два пъти грешката, 
посочена в приложението към тези правила, 
двете измервателни системи се проверяват. Ако 
се установи, че търговската система за измер­
ване не отговаря на нормираните технически 
и метрологични изисквания, а контролното 
измерване е изправно, данните от средството 
за контролно измерване се приемат за валидни.
Чл. 48. (1) Всички измервателни трансфор­
матори подлежат на първоначална проверка.
(2) Новите измервателни трансформатори, 
преди да влязат в търговска употреба, се из­
питват и проверяват съгласно наредбата по 
чл. 28 от Закона за измерванията.
Раздел ІХ
Ред и начини за преизчисляване на количе­
ството електрическа енергия
Чл. 49. (1) При извършване на проверки по 
реда на тези правила, с изключение на чл. 42, 
ал. 5, изр. 2, операторът на съответната мрежа 
съставя констативен протокол.
(2) Констативният протокол по ал. 1 се 
подписва от представител на оператора на 
съответната мрежа и от ползвателя или негов 
представител.
(3) При отсъствие на ползвателя или на негов 
представител при съставянето на констативен