Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 61

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
(2) Не се допуска оползотворяване на отпад-
на топлина от въздух, съдържащ пари от масла,
мазнини или взривоопасни и пожароопасни
вещества, без да бъдат взети мерки за отстра-
няването им.
(3) Не се допуска предвиждането на реге-
нератори, които не изключват възможността
от проникване на опасни вещества от отрабо-
тения в чистия въздух при инсталации, об-
служващи помещения с повишени хигиенни
изисквания.
Чл. 289. За кабините на кранове или за ка-
бините, предвидени за дистанционно управ-
ление или наблюдение на технологичните про-
цеси в помещения със значително отделяне
на явна топлина, топлинно облъчване с ин-
тензивност 350 W/m3 и повече, или при кон-
центрации на опасни вещества във въздуха
около кабините над пределно допустимите
концентрации в работната зона се проектира
вентилационна или климатична инсталация
при спазване на изискванията за оптимални и
допустими норми за микроклимата съгласно
БДС 14776-87.
Чл. 290. (1) Аварийна вентилация се проек-
тира за помещения, в които е възможно внезап-
но постъпване на опасни вещества (токсични,
запалими или взривоопасни), които при нор-
мален режим на работа вентилационната сис-
тема не може да отведе в допустимото време за
възстановяване на концентрацията им във въз-
духа в нормални граници.
(2) Постъпване на компенсиращ въздух се
предвижда през прозорци, врати или специал-
но предвидени за целта строителни отвори.
(3) Допуска се нарушаване на проектните
параметри на микроклимата при действието на
аварийната вентилация, с изключение на слу-
чаите, когато по технологични причини е недо-
пустимо временното нарушаване на темпера-
турно-влажностния режим.
(4) Необходимият въздухообмен за аварий-
ната вентилация се определя с техническото
задание.
(5) Аварийната вентилация се проектира при
спазване изискванията на нормите за пожарна
и аварийна безопасност.
Чл. 291. (1) Агрегатите и съоръженията за
вентилационните и климатичните инсталации
се предвиждат в самостоятелни, заключващи
се помещения със светла височина, по-голяма с
най-малко 0,8 m от светлата височина на най-
високото съоръжение, но не по-малка от 2,2 m,
с удобен достъп, когато се намират в сградата.
Машинните помещения се измазват гладко и се
боядисват с трайна боя.
(2) Минималната широчина на проходите
за преминаване и обслужване между съоръ-
женията и стените на помещението се опре-
деля в съответствие с изискванията за об-
служване на съоръженията, като тя не може
да е по-малка от 0,8 m.
(3) За съоръжения, монтирани извън сграда-
та (покрив, двор), се осигурява защита срещу
нерегламентиран достъп.
(4) За съоръженията за канален монтаж се
осигурява достъп за обслужване.
Раздел II
Естествена вентилация
Чл. 292. Организирана и управляема ес-
тествена вентилация (аерация) се проектира,
като се отчита едновременното действие на
гравитационното и ветровото налягане върху
сградата.
Чл. 293. Аеродинамичната сянка на сграда-
та се построява при приемане за постоянни
параметрите на аерационния процес по дължи-
на на сградата.
Чл. 294. Не се допуска проектиране на неор-
ганизирана и неуправляема естествена венти-
лация (проветряване).
Чл. 295. Аерация се предвижда за помеще-
ния с топлинно натоварване, по-голямо от
23 W/m3, и за широчина на помещението до
36 m, когато няма технологични изисквания
за обработка на подавания въздух.
Чл. 296. (1) Допуска се проектиране на аера-
ция, комбинирано с местни смукателни или
зонални общообменни вентилационни системи.
(2) Не се допуска проектиране на аерация,
ако в помещенията са предвидени климатични
или общообменни вентилационни инсталации
за целия им обем.
Чл. 297. (1) Естествена вентилация се про-
ектира при спазване изискванията на Наред-
ба № 2 от 1998 г. за норми за допустими еми-
сии (концентрации в отпадъчни газове) на
вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници (обн., ДВ,
бр. 51 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1999 г.;
доп., бр. 73 от 1999 г. и бр. 93 от 2003 г.) и на
Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работе-
щите от рискове, свързани с експозиция на
химични агенти при работа.
(2) Не се допуска аерация при свободно от-
деляне на опасни вещества в помещението.
Чл. 298. За извършване на аерацията се из-
ползват регулируеми входящи и изходящи ае-
рационни устройства, монтирани по външните
ограждения на помещението.
Чл. 299. Входящите аерационни устройства
се разполагат на две нива в зависимост от ре-
жима на работата им:
1. при летен режим—отстоянието на долния
край на отвора от пода е 1,2 m от пода;
2. при зимен режим—отстоянието на дол-
ния край на отвора е 4 m от пода.