Държавен вестник, бр. 35, 2015 г., стр. 59

БРОЙ  35	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
· Степен на защита IP54 с цел премахване 
замърсяването на оптичната система на 
осветителя с прах и инсекти.
· Монтирането на осветителя и присъединя-
ването към електрическото захранване да 
се извършва, без да се отваря осветителят.
· Захранващият блок да осигурява коефи-
циент на пулсации на светлинния поток: 
КП ≥ 10 %.
· Гаранционен срок на осветителя: ≥ 5 години.
3.7.2. Светлинен добив на източника за 
вграждане в осветителите – за светодиодни – не 
по-малко от 130 lm/W.
Енергиен клас на осветителя – препоръчва се 
клас A, съгл. Регламент (ЕО) 874/2012.
Среден (номинален) период на работа, по 
време на който известен брой осветители от-
казват напълно:
До 5 % за период от 5 години.
Всички светлотехнически параметри на освети-
теля се удостоверяват с протокол от изпитвателна 
лаборатория.
В случаите, когато се ползва самостоятелно 
източник на светлина за директна замяна, негови-
те технически параметри се удостоверяват, като 
изрично се подчертава, че става въпрос за използван 
светлинен източник, а не за осветител. 
3.8. Технически изисквания към термопомпи 
Техническите изисквания се отнасят за ми-
нимален COP (коефициент на преобразуване 
на енергията). Според вида на термопомпата се 
препоръчват да се залагат следните изисквания:
Вид на термопомпата:	
СОР:
Солов разтвор – вода 	
- 3.5 
Вода – вода	
- 4.0 
Въздух – въздух 	
- 3.5
Въздух – вода 	
- 3.5 
Директен обмен земя, свързана с вода – 4.0
3.9. Технически изисквания към водогрейни 
котли 
Вид на котела
Мощност
(kW)
КПД при
номинална мощност
КПД при
частичен товар
средна  
температу-
ра на вода-
та (в °С)
изисквания за 
КПД, 
изразен в % 
средна темпера-
тура на водата 
(в °С)
изисквания за КПД,
изразен в % 
Стандартни ко-
тли
4 – 400 
70 
>= 84+2 logPn
>= 50 
>= 80+3 logPn
Нискотемпера-
турни котли (1)
4 – 400 
70 
>= 87,5+1,5 
logPn
40 
>= 87,5+1,5 logPn
Газокондензи-
ращи котли
4 – 400 
70 
>= 91+1 logPn
30 (2)
>= 97+1 logPn
Подобрени 
кондензацион-
ни котли
4 – 400
70
94,0 +1,0 * 
logPn
Година на про-
изводство
Котли на био-
маса с естест-
вена тяга 
Произведени 
преди 1978
70
78,0 +2,0 * 
log(ФPn/1000)
50
72,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
1978 – 1994
70
80,0 +2,0 * 
log(ФPn/1000)
50
75,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
след 1994
70
81,0 +2,0 * 
log(ФPn/1000)
50
77,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000)
Котли на био-
маса с изкуст-
вена тяга
Произведени 
преди 1978
70
80,0 +2,0 * 
log(ФPn/1000)
50
75,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
1978 – 1986
70
82,0 +2,0 * 
log(ФPn/1000)
50
77,5 +3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
1986 – 1994
70
84,0 +2,0 * 
log(ФPn/1000)
50
80,0 +3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
след 1994
70
85,0 +2,0 * 
log(ФPn/1000)(3)
81,5 +3,0 * 
log(ФPn/1000)
(1) Включително кондензиращи котли, използващи течни горива.
(2) Температура на захранващата вода в котела.
(3) Топлинна мощност на котела при номинално налягане.
4. Изисквания към обществените поръчки
Общините провеждат процедурите за възлагане на дейностите съобразно Закона за обществените 
поръчки и приложимите нормативни актове.
За всяка сграда общините следва да изберат външни изпълнители по реда на ЗОП за извършването 
на следните дейности: