Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 36

С Т Р .  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
работа в опасна близост до части под напре-
жение, например отваряне вратата на клетка
под напрежение.
Чл. 69. Стационарните сигнализатори се
разполагат непосредствено на тоководещите
части на електрическите уредби, както и на
конструктивните им елементи (врати на клет-
ки, ограждения и др.).
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 70. Стационарните сигнализатори за
напрежение се изпитват по норми, методи и в
срокове, посочени в документацията на произ-
водителя.
Чл. 71. Периодичните проверки за изправ-
ност и функциониране на сигнализаторите се
извършват по вътрешни инструкции.
Чл. 72. Резултатите от проверките по чл. 70
и 71 се документират.
Г л а в а  д е с е т а
УКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕР-
КА НА СЪВПАДЕНИЕ НА ФАЗИТЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 73. Изпитванията по тази глава се от-
насят за указатели за напрежение за проверка
на съвпадението на фазите при напрежение
от 6 до 110 kV включително между две части
от електрически уредби и/или електропровод-
ни линии.
Чл. 74. (1) Изпитванията се отнасят за дву-
полюсни устройства на указатели, свързани
помежду си с гъвкав проводник за високо нап-
режение, включвани кратковременно на геомет-
ричната (векторната) разлика на напрежения-
та от проверяваните фази.
(2) Указателите за проверка съвпадението
на фазите, чиято конструкция не съдържа свър-
зващ проводник за високо напрежение, се из-
питват по указанията на производителя.
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 75. Указателите за напрежение за про-
верка съвпадението на фазите не се подлагат на
механични изпитвания.
Чл. 76. (1) Електрически изпитвания на
якостта на изолацията се извършват на:
1. изолиращата част от указателя;
2. работната част от указателя;
3. високоволтовия свързващ кабел.
(2) Проверка за границата за индикация се
извършва на:
1. прага на напрежение при насрещно (пос-
ледователно) включване;
2. прага на напрежение от въздействие на
външни полета.
(3) Изпитванията и проверките по ал. 1 и 2
се извършват най-малко един път на 12 месеца,
освен ако производителят не е посочил друго,
както и след всеки ремонт на указателя.
Чл. 77. Изпитвателното напрежение се по-
дава на изолиращата част на указателя за про-
верка съвпадението на фазите съгласно чл. 19.
Електродът до дръжката се поставя до огра-
ничителния пръстен от страната на изолира-
щата част.
Чл. 78. (1) Изпитвателното напрежение на
изолиращата част от указателя за проверка
съвпадението на фазите е 100 kV на 300 mm
(3,3 kV на 1 cm дължина от изолиращата част).
(2) Продължителността на изпитването по
ал. 1 е една минута.
Чл. 79. (1) Изпитвателното напрежение на
работната част от указателя за проверка съвпа-
дението на фазите се подава в двата є края (на
тестващия електрод и винтовия съединител до
индикаторния елемент).
(2) Изпитването по ал. 1 е с продължител-
ност една минута, със стойности на изпитва-
телното напрежение съгласно табл. 2.
Таблица 2
Изпитвателни напрежения на работната част
на указатели за напрежение за проверка на
съвпадението на фазите
Номинално напрежение
Изпитвателно
на електрическата уредба, kV
 напрежение, kV
До 10 вкл.
12
Над 10 до 20 вкл.
24
Над 20 до 35 вкл.
42
110
100
Чл. 80. Изпитвателното напрежение на изо-
лацията на гъвкавия проводник за високо нап-
режение на указателите за напрежение за про-
верка на съвпадението на фазите е:
1. за указатели до 20 kV вкл.—20 kV;
2. за указатели от 35 до 110 kV—50 kV.
Чл. 81. Изпитването по чл. 80 се извършва след
демонтаж заедно с изолационните втулки и ме-
талните контактни пластини при потопен във
водна баня гъвкав проводник за високо напреже-
ние във формата на U, краищата на който са над
водната повърхност съответно за указатели до
20 kV на 70 mm и за указатели от 35 до 110 kV на
180 mm. Изпитвателното напрежение се подава
между контактните пластини, намиращи се над
водната повърхност и корпуса на ваната (или на
потопен във водата електрод, свързан със заземе-
ния край на изпитвателната уредба)
Чл. 82. (1) Прагът за индикация на напре-
жение от указателите за напрежение за про-
верка на съвпадението на фазите се проверя-
ва след изпитване на електрическата якост на
изолацията им.