Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 11

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
Чл. 66. (1) Броят на вентилационните систе-
ми, обслужващи помещения за работа с откри-
ти ИЙЛ, следва да бъде минимален. Вентила-
ционните системи, обслужващи камини, боксо-
ве, камери, следва да бъдат отделни от венти-
лационните системи, обслужващи помещения-
та в съответния обект с открити ИЙЛ.
(2) Входовете на камери, камини, боксове,
които се вентилират, се разполагат откъм по-
мещенията за постоянно пребиваване на персо-
нала, като се спазват действащите норми по
отношение на концентрацията на радиоактив-
ни и токсични вещества в работни помещения.
(3) В сградите, където за работа с открити
ИЙЛ се отделя само една част от общата площ,
се предвиждат отделни вентилационни систе-
ми: за помещенията, в които се работи с такива
източници, и за помещенията, в които не се
работи с тях.
Чл. 67. (1) При съхранение на ИЙЛ в коли-
чества, които довеждат до натрупване на озон
над 0,1 mg/m3 и на азотни окиси над 5 mg/m3 във
въздуха на работните помещения в обекти с
открити ИЙЛ, се предвиждат постоянно дейст-
ващи вентилационни системи.
(2) За пречистване на въздуха от радиоак-
тивни и токсични вещества в помещенията за
работи от I и II клас се допуска използване на
системи за рециркулация на въздуха и аерация
на помещенията, като се спазват границите на
обемните активности за съответните радионук-
лиди съгласно действащите норми за радиаци-
онна защита.
Чл. 68. (1) Скоростта на движение на възду-
ха през работните отвори на специалните вен-
тилационни съоръжения в обектите с открити
ИЙЛ се определя при проектирането им и не
трябва да бъде по-голяма от 1,5 m/s.
(2) При повече от три камини за предварител-
но определяне на изхвърляния въздух се отчита
само половината площ на работните отвори.
(3) В херметичните камери и боксове при
закрити отвори се поддържа разреждане не по-
малко от 20 mm воден стълб. Камерите и боксо-
вете се оборудват с прибори за контрол на степен-
та на разреждане. Разчетната скорост на движе-
ние на въздуха в работните отвори на вентилира-
ни шкафове се приема за равна на 1,5 m/s.
(4) Допуска се кратковременно намаляване
на разреждането в херметични камери и боксове
до 10 mm воден стълб и намаляване на скоростта
на въздуха в работните отвори до 0,5 m/s, при
условие че се запазва чистотата на въздушната
среда в работните помещения в границите на
допустимата средногодишна обемна активност
на въздуха за съответните радионуклиди съглас-
но действащите норми за радиационна защита.
Чл. 69. Въздуховодите на изтеглящата вен-
тилация и очистващите филтри в обектите с
открити ИЙЛ се пресмятат и конструират така,
че да осигуряват скорост на движение на възду-
ха 1 m/s в периодично отваряните боксове и
камери. При специални технологични изисква-
ния и при наличие на топлоотделяне и влагоот-
деляне в боксовете и камерите необходимият
обмен на въздуха се изчислява, отчитайки спе-
цифичните условия.
Чл. 70. При наличие на повече от три каме-
ри или боксове общото количество на изхвър-
ления въздух от обекти с открити ИЙЛ се опре-
деля в зависимост от броя на едновременно от-
варяните в процеса на експлоатация отвори с
коефициент на сигурност 2 и като се имат пред-
вид евентуални неплътности в цялата система.
Чл. 71. (1) Вентилаторите, които обслужват
боксове, камери и закрити шкафове, се разпо-
лагат в специално отделени помещения. В по-
мещенията за работи от I клас с открити ИЙЛ
вентилационната изтегляща камера влиза в
състава на помещенията за периодично обслуж-
ване (помещенията от 2-ра зона). Вентилаци-
онните системи, които обслужват помещения-
та за работи от I клас с открити ИЙЛ, се комп-
лектуват с резервни агрегати с производител-
ност не по-малка от 1/3 от пълната разчетна
производителност.
(2) Пускателите на електрическите двигате-
ли следва да имат светлинна сигнализация за
индикация на състоянието им (включено, изк-
лючено) и да бъдат разположени в помещения
за постоянно пребиваване на персонала (поме-
щения от 3-та зона). Вентилаторите са със свет-
линна сигнализация за индикация при спиране
на техните двигатели.
Чл. 72. (1) При работа с еманиращи и летливи
радиоактивни вещества се предвижда и използва
постоянно действаща изтегляща вентилационна
система за хранилищата, работните помещения
и боксовете в обектите с открити ИЙЛ. Система-
та се комплектува с резервен вентилационен аг-
регат с производителност не по-малка от 1/3 от
пълната разчетна производителност.
(2) В помещенията за работи от I и II клас с
открити ИЙЛ при зонално разполагане на обо-
рудването се поставят устройства за свързване
на шлангове и на подвижни вентилационни
уредби към изтеглящите вентилационни систе-
ми, за да се осигури възможност за извършване
на ремонтни работи в съответната зона.
Чл. 73. При избор, конструиране и експлоа-
тация на системи и уредби за очистване на прах
и газове в обекти с открити ИЙЛ се спазват
следните изисквания:
1. броят на прахоочистващите и газоочист-
ващите уредби е ограничен до възможния разу-
мен минимум;
2. процесите по обслужване, ремонт и под-
мяна на оборудване за очистване на прах и га-
зове са механизирани и автоматизирани, а при
необходимост се извършват дистанционно;
3. предвидени са и се използват системи за
контрол и сигнализация относно ефективност-
та на очистващите апарати и филтри (т.е. из-
мерване на разреждане, аеродинамично съпро-
тивление, коефициенти на очистване и други
технически параметри).