Държавен вестник, бр. 68, 2004 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
се определя, като към подадената за топлопре-
носното предприятие количество топлинна
енергия, измерена с топломера на подаващия
топлопровод, се прибави количеството топлин-
на енергия за загряването на количеството вода,
допълнено в мрежата.
(2) Количеството топлинна енергия за за-
гряването на добавената вода се определя като
произведение от количеството є и разликата на
температурите на водата във връщащия топ-
лопровод и на водата от водоизточника на про-
изводителя.
(3) Количеството вода, добавено в топло-
преносната мрежа, се измерва от производителя
и е за сметка на топлопреносното предприятие.
Чл. 53. (1) Количеството топлинна енергия,
продадено на потребител с топлоносител водна
пара, се определя по реда на чл. 51.
(2) Продаденото количество топлинна енер-
гия за сгради—етажна собственост, се отчита
от топлопреносното предприятие.
(3) Когато сградните инсталации за отопле-
ние се допълват с топлоносител гореща вода от
топлопреносната мрежа, към количеството
топлинна енергия, определено по ал. 2, се доба-
вя количеството на топлинната енергия за под-
гряване на водата за допълване.
Чл. 54. (1) Когато количеството топлинна
енергия се измерва със средства за търговско
измерване, монтирани на място, различно от гра-
ницата на собственост, отчетените количества се
коригират с технологичните разходи на топлин-
на енергия за участъка между средството за тър-
говско измерване и границата на собственост.
(2) Технологичните разходи на топлинна
енергия на съоръженията се определят съглас-
но раздел IV.
(3) Разпоредбата по ал. 1 се отнася и за або-
натни станции в сгради—етажна собственост, и
в сгради с един собственик.
Раздел IV
Технологични разходи на топлинна енергия в
топлопреносните мрежи и абонатните станции
Чл. 55. (1) Количеството топлинна енергия
за технологични разходи в топлопреносните
мрежи с топлоносител вода и водна пара за
отчетен период се определя като разлика меж-
ду количествата топлинна енергия, измерени
при производителя и при потребителите.
(2) Количеството топлинна енергия за тех-
нологични разходи в абонатна станция се опре-
деля от техническата характеристика на або-
натната станция съгласно данни на производи-
теля или експериментални резултати от топ-
лопреносното предприятие и са за сметка на
собственика.
(3) Количеството топлинна енергия за тех-
нологичните разходи по линеен участък на топ-
лопреносната мрежа се определя по изчисли-
телен път по методика на топлопреносното
предприятие.
Чл. 56. (1) Не се допускат пропуски на пара
и кондензат от топлопреносните мрежи с топ-
лоносител пара и връщане на замърсен конден-
зат. Отделянето на кондензат от паропровода
се извършва само чрез затворена схема за кон-
дензоотделяне.
(2) Не се допуска разходите от пропуски в топ-
лопреносни мрежи с топлоносител гореща вода
да бъдат повече от определените разходи по на-
редбата по чл. 83, ал. 1, т. 2 ЗЕ. Тези разходи се
измерват непрекъснато при производителя.
Г л а в а  с е д м а
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННАТА
ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Разпределение на топлинната енергия между
абонатните станции и сгради
Чл. 57. (1) Когато към една абонатна стан-
ция са присъединени повече от една сгради,
количеството доставена топлинна енергия меж-
ду тях се разделя от топлопреносното пред-
приятие или упълномощено от него лице, как-
то следва:
1. по контролни топломери и водомери за
топла вода за отделните сгради, монтирани в
абонатната станция преди присъединителните
топлопроводи и на рециркулационната линия
за гореща вода за битови нужди или,
2. пропорционално на инсталираната мощ-
ност на сградните инсталации съгласно спора-
зумението по чл. 35, ал. 1, т. 4.
(2) Когато отделни имоти в група сгради—
етажна собственост, се топлоснабдяват от по-
вече от една абонатна станция, сборът от общо-
то количество топлинна енергия, отчетено по
топломерите в абонатните станции, се разпре-
деля между всички потребители.
(3) Когато топлоснабдяването на висока сгра-
да—етажна собственост, се осъществява от две
или повече абонатни станции, захранващи от-
делни инсталации за отопление и битово горе-
що водоснабдяване, доставеното в сградата
количество топлинна енергия е сбор от коли-
чествата топлинна енергия, определени за вся-
ка от абонатните станции.
(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите,
когато топлоснабдяването от едната от абонат-
ните станции е прекратено.
Раздел II
Разпределение на топлинна енергия между
потребителите в сграда—етажна собственост
Чл. 58. (1) Дяловото разпределение на топ-
линната енергия между потребителите в сгра-
да—етажна собственост, се извършва от топ-
лопреносното предприятие или от търговец.
(2) Търговецът или топлопреносното пред-
приятие се избира от потребителите или от асо-
циацията по чл. 151, ал. 1 ЗЕ при спазване изис-
кванията на тази наредба.