Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
Чл. 270. (1) Мерките за безопасност при ре-
монт на активната част на електрофилтър (елек-
троди и носещи конструкции) се определят с
вътрешна инструкция в зависимост от техноло-
гията за ремонта.
(2) При извършване на ремонтни работи на
покрива на електрофилтъра се вземат мерки за
безопасност в зависимост от характера на из-
пълняваните работи.
(3) Работите вътре в активната част на елек-
трофилтър се извършват при спазване изисква-
нията на чл. 263.
Чл. 271. Забраняват се във вътрешността на
елекрофилтър:
1. едновременната работа на електро- и га-
зозаварчици;
2. разполагането на ацетиленови генерато-
ри и бутилки до отвора на бункер на електро-
филтър;
3. прегъването на шлангове и маркучи за
сгъстен въздух, кислород и ацетилен;
4. повдигането и спускането на товари от
необучен за това персонал. 
Чл. 272. Единични проби и изпитвания на
механичната част на електрофилтър се извърш-
ват по изготвена програма само след:
1. почистването на работните места с от-
страняване на страничните предмети и извеж-
дане на бригадата от електрофилтъра;
2. свалянето на временните ограждения и
табели и поставяне на постоянните;
3. инструктирането на оперативния и ремонт-
ния персонал за реда и начина на провеждане
на изпитванията.
Чл. 273. Обходите и огледите на съоръже-
нията по електрофилтър се извършват от опе-
ративния персонал и длъжностните лица от
цеховете, на които се числят съоръженията,
при спазване на вътрешните инструкции за
безопасност.
Раздел IV
Сeроочистващи уредби
Чл. 274. Този раздел се отнася за обслуж-
ването на сeроочистващи уредби, работещи
по технологията “мокър варовиков метод”,
включваща:
1. приемане, разтоварване и складиране на
варовик;
2. първична обработка (трошене, надробя-
ване) и съхранение на варовик;
3. фино мокро смилане и приготвяне на ва-
ровикова суспензия;
4. абсорбиране на серните окиси от варо-
виковата суспензия и отделяне на гипсовата
суспензия;
5. обезводняване на гипсовата суспензия;
6. складиране и транспортиране на гипса;
7. спомагателни и други процеси.
Чл. 275. (1) Обслужването и извършването
на ремонтни работи по комплекса от съоръже-
ния на сeроочистващата уредба се извършват
по вътрешна инструкция, в която са указани
мерките за безопасност и видовете работи, из-
вършвани с наряд.
(2) С вътрешна инструкция се определят и
правилата за безопасност при обслужване и
действия на персонала върху общите за сeро-
очистващата уредба и котела съоръжения: дим-
ни вентилатори, газоходи, защитни клапи, общи
помпени инсталации и др.
Чл. 276. С наряд се извършват:
1. оглед и работа в газоход преди и след
скрубер;
2. всички работи вътре в скрубер;
3. оглед и ревизия на разпределителната
система и дюзите за варовикова суспензия в
горната част на скрубер.
Чл. 277. (1) При разтоварване, приемане и
подготовка на варовиков материал се забра-
няват:
1. присъствието на персонал на площадката
на разтоварването; наблюдението и контролът
на процесите се извършват от работното място
на оператора или от специално определени
места с ползване на лични предпазни средства;
2. работата в полуоткрити бункери за прие-
мане на варовик;
3. работата и престоите на персонала при
обслужване на машини за едро дробене на варо-
вик без лични предпазни средства.
(2) Забраняват се ръчни манипулации (взе-
мане на проби, запълване на съдове и други) с
гипсова суспензия с температура над 70 °С.
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ПАРОТУРБИННИ УРЕДБИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 278. Експлоатацията на паротурбинна
уредба с неизправни регулиращи и спирателни
органи се забранява.
Чл. 279. (1) Изпробването на автомата за
безопасност се извършва под ръководството на
началника на цеха или на негов заместник. При
изпробването се поставят наблюдаващи лица
от оперативно-ремонтния персонал при авто-
мата за безопасност, спирателния (стопорен)
клапан и главната спирателна арматура (глав-
на парна задвижка).
(2) Когато главната спирателна арматура има
байпас с достатъчна пропускателна способност,
автоматът за безопасност се изпробва през бай-
паса при затворена главна спирателна арматура.
(3) На площадката за обслужване на парна-
та турбина се допуска само персонал, който
участва непосредствено в изпробване на авто-
мата за безопасност.
Чл. 280. (1) Преди изпробване на автомат за
безопасност с повишена честота на въртене се
проверява плътността на спирателния клапан
на турбината чрез ръчно задействане, при но-
минална честота на въртене на турбината.