Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
(2) За намотки, които конструктивно не са
разположени между намотки с по-високо на-
прежение и се намират най-близо до магнито-
провода, се допуска за защитата им срещу пре-
напрежение да се използва заземяване на звез-
дния център или на една от фазите.
Чл. 733. При извършване на оперативни пре-
включвания в електрическите уредби 110 и
220 kV не могат да се създават условия за поя-
вата на пренапрежения, предизвикани от самоп-
роизволно изместване на неутралата на систе-
мата или от опасни ферорезонансни явления,
за което е необходимо:
1. звездният център на трансформатора да
бъде заземен преди включването му към нена-
товарена шинна система, ако има присъедине-
ни към нея напреженови измервателни транс-
форматори от електромагнитен тип;
2. звездният център на захранващия транс-
форматор да бъде заземен преди отделянето от
мрежата на ненатоварена шинна система с при-
съединени към нея напреженови измервателни
трансформатори от електромагнитен тип;
3. на трансформатор, работещ с изолиран
звезден център, при възникване и по време на
непълнофазен режим на захранване да не бъде
заземяван звездният център;
4. в електрическите уредби с напрежение 220
kV и по-високо оперативните действия с пре-
късвачите, на които контактите са шунтирани
с кондензатори, да се извършват така, че да не
остават изключени шинни системи с присъеди-
нени към тях напреженови измервателни тран-
сформатори от електромагнитен тип, свързани
през кондензаторите на прекъсвачите към зах-
ранващото напрежение.
Чл. 734. (1) В електрическите мрежи с на-
прежение 110 kV и повече при оперативни пре-
включвания и в аварийни режими напрежени-
ето с промишлена честота (50 Hz) не може да
надвишава допустимите за съоръженията стой-
ности, указани от заводите производители.
(2) В електрическа уредба, където повиша-
ването на напрежението действа едновремено
върху съоръжения с различни допустими стой-
ности на напрежение, за допустимо напреже-
ние на цялата уредбата се приема най-ниското
от допустимите за съоръженията напрежение.
Чл. 735. (1) За избягване появяването на на-
прежения със стойности над допустимите за съ-
оръженията в местната инструкция се опреде-
ля редът на операциите при включване/изключ-
ване на електропроводни линии за 110 и 220 kV
с голяма дължина и на всяка линия за 400 kV и
по-високо.
(2) В схемите, където е възможно повишава-
не на напрежението до опасни стойности за
съоръженията, релейната защита и автомати-
ка срещу повишени напрежения се поддържа
постоянно включена.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  п е т а
РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА
И ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА
Чл. 736. (1) Техническата експлоатация на
силовите електросъоръжения на електрически-
те централи, подстанциите, преносните и раз-
пределителните мрежи се изпълнява при пос-
тоянно въведени в действие устройства за ре-
лейна защита и електроавтоматика (РЗА), в това
число противоаварийна автоматика, за защи-
тата им от възникнали къси съединения и нару-
шения на нормалните режими на работа.
(2) Действието на релейната защита и елек-
троавтоматика се осъществява при пълно съ-
ответствие на настройването им в зависимост
от схемите и режимите на работа на електрое-
нергийната система.
(3) В зависимост от предназначението им и
от режима на работа на електроенергийната
система се допуска да бъдат извеждани от дейс-
твие някои устройства на противоаварийната и
линейната автоматика.
(4) Извеждането и въвеждането на устройс-
твата по ал. 3 се извършват по реда, посочен в
експлоатационните инструкции, и под контро-
ла на оператора на преносната (разпределител-
ната) мрежа.
(5) Аварийната и предупредителната сигна-
лизация не могат да бъдат извеждани при вклю-
чени в работа съоръжения и защити и винаги се
поддържат в готовност за действие.
Чл. 737. (1) Експлоатацията, техническото
обслужване и ремонтът на релейната защита,
електроавтоматиката и вторичните вериги се
осъществяват от специализирани звена към
енергийните обекти.
(2) При използване от схемите за РЗА на
канали за свръзка или сигнали от други техно-
логични автоматики, които се поддържат от
други служби на предприятието, задълженията
при обслужването им са точно разграничени.
Чл. 738. За устройствата на релейната защи-
та и електроавтоматика и за захранващите ги
устройства се осигуряват нормални условия на
работа (допустима температура, влажност, за-
прашеност, оперативно напрежение, ниво на
смущение и др.) в съответствие със заводските
инструкции за експлоатация.
Чл. 739. (1) Всички случаи на заработване
или незаработване на устройствата на РЗА се
отчитат по установения ред от звената по РЗА
на обекта, като проявените в процеса на екс-
плоатация дефекти се анализират и отстраняват.
(2) За всеки случай на неправилно заработ-
ване или незаработване на устройствата на РЗА,
при проявени недостатъци в схемата и при не-
изправности в апаратите се информират съот-
ветните ръководни лица, отговорни за РЗА в
енергийното предприятие.
Чл. 740. (1) На лицевата и на обратната стра-
на на таблата и шкафовете на РЗА и на таблата
и пултовете за управление се поставят надписи,
указващи тяхното предназначение, в съответ-
ствие с диспечерските наименования.
(2) На апаратите, монтирани на таблата (пул-
товете) и шкафовете, от двете страни се поста-
вят надписи или маркировка съгласно проект-
ните схеми.
(3) На всички устройства за превключване,
сигнални лампи, сигнални релета, блинкерни
устройства, изпитвателни блокове и др. се пос-
тавят съответните надписи.