Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 73

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73   
H = 0,4.H1 + 0,4.H2,
където:
H е минималното разстояние от резервоара 
за съхранение на биогаз до съседни сгради, 
открити технологични инсталации и съоръ­
жения, които не са част от инсталацията за 
биогаз, m;
H1 – височината на съседната сграда, от­
крита технологична инсталация или съоръ­
жение, която/което не е част от инсталацията 
за биогаз, m;
H2 – височината на резервоара за съхране­
ние на биогаз, m;
5. от резервоари за съхранение на биогаз до 
помещения и съоръжения с огневи процеси (в 
т.ч. помещения с двигатели с вътрешно горене, 
котли и др.), които са част от инсталацията 
за биогаз – 6 m.
(2) Изпускателните тръби от предпазната и 
защитната арматура и факелите за изгаряне на 
биогаз от инсталациите по ал. 1 се проектират 
така, че биогазът да се отвежда:
1. на височина не по-малко от 3 m над 
околния терен, и
2. на височина не по-малко 1 m над покри­
вите на съседните сгради и съоръжения или 
на разстояние не по-малко от 5 m от съседни 
сгради и пътища.“
§ 200. В чл. 412, ал. 3 числото „5,5“ се 
заменя с „4,5“.
§ 201. В чл. 414 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В производствените сгради, колоните на 
стоманени етажерки за технологични апарати 
и съоръжения, съдържащи повече от 1 m3 ГГ, 
ЛЗТ или ГТ, се проектират с огнеустойчивост 
R60, а хоризонталните носещи елементи – с 
огнеустойчивост R30.“
2. В ал. 3 думата „негорими“ се заличава и 
след думата „площадки“ се добавя „с настилки 
от продукти с клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2“.
§ 202. В чл. 415 думите „и на стоманени 
конструкции“ се заличават.
§ 203. В чл. 419, ал. 1 означенията „EI 
(REI)“ се заменят с „REI (EI)“.
§ 204. В чл. 423, т. 1 думата „негорима“ се 
заличава и след думата „ограда“ се поставя 
запетая и се добавя „изпълнена от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2“.
§ 205. Заглавието на раздел IV от глава 
петнадесета се изменя така:
„Тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф5.1“.
§ 206. В чл. 436, ал. 1 след думите „Кана­
лите за“ се добавя „технологични“.
§ 207. В чл. 437 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „тръбопроводите“ се за­
меня с „технологичните тръбопроводи“.
2. В ал. 2 след думите „приемно-предава­
телните“ се добавя „технологични“.
§ 208. Създава се нов чл. 438:
„Чл. 438. Пресичането с железопътни линии 
и пътища на преносните и разпределителните 
газопроводи за природен газ, газопроводите за 
втечнени въглеводородни газове, нефтопрово­
дите и нефтопродуктопроводите се извършва 
при спазване на изискванията на Наредбата 
за устройството и безопасната експлоатация 
на преносните и разпределителните газо­
проводи и на съоръженията, инсталациите 
и уредите за природен газ, на Наредбата за 
устройството, безопасната експлоатация и 
техническия надзор на газовите съоръжения и 
инсталации за втечнени въглеводородни газове 
и на Наредбата за устройството и безопасната 
експлоатация на нефтопроводи и нефтопро­
дуктопроводи (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).“
§ 209. Досегашният чл. 438 става чл. 439 
и се изменя така:
„Чл. 439. (1) При подземно пресичане с 
железопътни линии технологичните тръбопро­
води за ЛЗТ, ГТ и ГГ се полагат в предпазни 
кожуси от тръби или в канали, изпълнени от 
строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане 
към оста на железопътната линия е не по-
малък от 60°.
(2) Краищата на предпазните кожуси по 
ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 
3 m от най-близката релса.“
§ 210. Досегашният чл. 439 става чл. 439а 
и се изменя така:
„Чл. 439а. (1) При подземно пресичане с 
автомобилни пътища технологичните тръбо­
проводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ се полагат в предпазни 
кожуси от тръби или в канали, изпълнени от 
строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане 
е не по-малък от 60° към оста на пътя.
(2) Краищата на кожусите по ал. 1 се про­
ектират на разстояние най-малко 2 m от края 
на пътното платно.“
§ 211. В чл. 441 думата „тръбопроводите“ 
се заменя с „технологичните тръбопроводи“.
§ 212. В основния текст на чл. 442 след 
думите „проектирането на“ се добавя „дву­
етажни и“.
§ 213. В чл. 446 думата „тръбопроводите“ 
се заменя с „технологичните тръбопроводи“.
§ 214. В чл. 449 навсякъде думата „тръ­
бопроводите“ се заменя с „технологичните 
тръбопроводи“.
§ 215. Заглавието на раздел VII от глава 
петнадесета се изменя така:
„Сгради и помещения на хладилни камери от 
подклас на функционална пожарна опасност 
Ф5.1“.
§ 216. В чл. 466 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 3 се изменя така: