Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
(2) Подръчните противопожарни уреди и
съоръжения на строителната площадка:
1. се зачисляват на лица, определени от тех-
ническия ръководител за отговорници по ПАБ,
на които се възлагат контролът и отговорност-
та за поддържане и привеждане в състояние на
годност на тези уреди и съоръжения;
2. периодично се проверяват от техническия
ръководител, като резултатите се отбелязват в
специален дневник;
3. не се използват за стопански, производст-
вени и други нужди, несвързани с пожарогасене.
Чл. 70. (1) До подръчните уреди и съоръже-
ния за пожарогасене, пожарните кранове и хид-
ранти, сградите, складовете и съоръженията на
строителната площадка се осигурява непрекъс-
нат достъп.
(2) Уредите и съоръженията по ал. 1 се озна-
чават със съответните знаци и се поддържат
годни за работа в зимни условия.
(3) Не се допуска оставяне и складиране на
материали, части, съоръжения, машини и др.,
както и паркиране на механизация и превозни
средства по пътищата и подходите към проти-
вопожарните уреди, съоръжения и инсталации-
те за пожароизвестяване и пожарогасене.
Чл. 71. При работа със строителни продук-
ти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари,
газове или прахове, не се допуска тютюнопуше-
не, използване на открит пламък или огън, на
нагревателни уреди, на транспортни средства
без искроуловители, на инструменти, с които
при работа могат да се получат искри, както и
на електрически съоръжения и работно оборуд-
ване, чиято степен на защита не отговаря на
класа на пожаро- или взривоопасната зона в
помещението или външните съоръжения.
Чл. 72. (1) Не се допуска тютюнопушенето и
паленето на открит огън независимо от клима-
тичните условия и частта от денонощието на
места, категоризирани или определени като
“пожаро- или взривоопасни”.
(2) Тютюнопушенето се разрешава само на
местата, определени със заповед, съгласувана с
органите на ПАБ, означени със съответни зна-
ци или табели и съоръжени с негорими съдове
с вода или пясък.
Чл. 73. Не се допуска:
1. използване на нестандартни отоплителни
и нагревателни уреди и съоръжения и на други
директни горивни устройства;
2. съхраняване в строителните машини и в
близост до кислородни бутилки на леснозапа-
лими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещест-
ва в съдове, в количества и по начини, противо-
речащи на изискванията за ПАБ;
3. подгряване с открит огън на замръзнали
водопроводни, канализационни и други тръбо-
проводи;
4. подгряване на двигателите с вътрешно
горене на строителните машини с открит огън,
електронагревателни уреди и др.;
5. окачване на дрехи, кърпи и др. върху кон-
такти, изолатори или други части на електри-
ческите инсталации и сушенето им върху отоп-
лителни или нагревателни уреди;
6. използване на хартия, картон, тъкани и
други горивни материали за направа на абажу-
ри за лампи;
7. отваряне на съдове, съдържащи лесноза-
палими течности, по начини и със средства,
различни от указанията на производителя.
Чл. 74. При подаване на сигнал за аварийно
положение техническият ръководител или оп-
ределено от него лице незабавно взема следни-
те мерки:
1. по най-бърз и безопасен начин евакуира
всички работещи;
2. в случай на пожар или авария, свързана с
последващи пожари, незабавно уведомява съ-
ответните органи на ПАБ;
3. прекратява извършването на всякакви ра-
боти на мястото на аварията и в съседните заст-
рашени участъци от сградата или съоръжението;
4. изключва напрежението, захранващо вся-
какъв вид оборудване в аварийния участък;
5. в най-кратък срок информира работещи-
те, които са изложени или могат да бъдат изло-
жени на сериозна или непосредствена опасност
от наличните рискове, както и за действията за
защитата им;
6. предприема действия и дава нареждания
за незабавно прекратяване на работата и напус-
кане на работните места;
7. организира ликвидиране или локализи-
ране на пожара или аварията чрез използване
на защитни и безопасни инструменти и съо-
ръжения;
8. разпорежда отстраняването на безопасно
място на работещите, които не участват в бор-
бата срещу пожара или аварията;
9. при пожар спира действието на вентилаци-
ята, когато в аварийния участък има такава;
10. поставя дежурна охрана на входовете и
изходите на строителната площадка;
11. не възобновява работата, докато все още
е налице сериозна и непосредствена опасност.
Чл. 75. Строителят отменя аварийното по-
ложение след окончателно премахване на при-
чините за аварията, при невъзможност за ней-
ното повторение, разпространение или разраст-
ване, както и при условие, че са взети всички
необходими мерки за пълното обезопасяване
на лицата и средствата при възстановяване на
работата.
Г л а в а  в т о р а
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И УСТРОЙСТВА
Чл. 76. Строителните машини, които рабо-
тят или се предвижда да работят на строител-
ната площадка, трябва да:
1. отговарят на изискванията на инвести-
ционния проект за извършване на предвиде-
ните СМР;