Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 76

СТР.  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
„
3. Хартия, текстил, пластмаса, 
каучук, талаш, стърготини, 
изрезки, дървен и пластма­
сов амбалаж; негорими ма­
териали в горима опаковка; 
открити площадки за груб фу­
раж – сено, слама, царевичак
8
10
15
“
§ 230. В чл. 502 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отпадъчната хартия, целулоза и поли­
етиленови отпадъци се складират балирани 
на фигури с маса до 50 тона, с височина до 
4 m, като три фигури образуват една група. 
Разстоянието между фигурите е най-малко 
10 m, а между групите – най-малко 20 m.“
2. В ал. 2 думата „материали“ се заменя 
с „продукти“.
§ 231. В чл. 503, ал. 2 думата „материали“ 
се заменя с „продукти“.
§ 232. В чл. 504, ал. 2 думата „материали“ 
се заменя с „продукти“.
§ 233. В чл. 509, ал. 1, т. 3 думите „БДС EN 
13341:2006 „Термопластични статични резер­
воари за надземно съхранение на горива за 
битово отопление, керосин и дизелови горива. 
Резервоари от формуван чрез раздуване по­
лиетилен, ротационно формуван полиетилен 
и полиамид 6, получен чрез анионна полиме­
ризация. Изисквания и методи за изпитване“ 
се заменят с „БДС EN 13341 „Термопластични 
статични резервоари за надземно съхране­
ние на горива за битово отопление, керосин 
и дизелови горива. Резервоари, формувани 
чрез раздуване от полиетилен, и резервоари, 
ротационно формувани от полиетилен и от 
полиамид 6, получен чрез анионна полиме­
ризация. Изисквания и методи за изпитване“.
§ 234. В чл. 511, ал. 1 думата „материали“ 
се заменя с „продукти“.
§ 235. В чл. 519, т. 9 думите „производства 
от“ се заличават.
§ 236. В чл. 522, ал. 1 думите „с негорима 
стена“ се заменят със „със стена с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2“.
§ 237. В чл. 526 думите „негорим материал“ 
се заменят с „продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2“.
§ 238. В чл. 529 думите „трайна настилка“ 
се заменят с „настилка съгласно чл. 27, ал. 3“.
§ 239. В чл. 530, ал. 1 думите „стоманени 
пожаронезащитени“ се заменят с „пожароне­
защитени стоманени“.
§ 240. В чл. 532 ал. 1 се отменя.
§ 241. В чл. 540 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Допуска се съхраняване на ЛЗТ и ГТ 
в помещения от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф5.1 на сгради от I и II 
степен на огнеустойчивост.“
2. Таблица 54 се изменя така:
„Таблица 54
№ 
по
ред
Начин на съхраняване
Максимално количество на 
течностите в помещението, m3
ЛЗТ
ГТ
1
2
3
4
1.
Във варели, туби, бидони и др. в отделни помещения с непосред­
ствен изход навън на първия надземен етаж на сгради
20
100
2.
Във варели, туби, бидони и др. в отделни помещения в подземни 
или полуподземни етажи на сгради
Не се допуска
2
3.
Във варели, туби, бидони и др., без отделяне в самостоятелни 
помещения 
0,5
3
4.
В резервоари, разположени в отделни помещения с непосредствен 
изход навън на първия надземен етаж на сгради
Еднодневната потребност на 
цеха, но не повече от:
30
250
5.
В резервоари, разположени в отделни помещения с непосредствен 
изход навън в подземни или полуподземни етажи на сгради
Не се допуска
200
6.
В резервоари, без отделяне в самостоятелни помещения 
1
5
“
3. В ал. 3 след думите „помещения се проектират“ се добавя „самозатварящи се“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) При проектиране на резервоари за гориво за котелни помещения се прилагат изисква­
нията на чл. 154 и 155.“
§ 242. Член 542 се изменя така:
„Чл. 542. (1) Сградите на хранилищата за ЛЗТ и ГТ се проектират от I или II степен на ог­
неустойчивост.