Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 75

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  75  
§ 273. Член 399 се изменя така:
„Чл. 399. Категорията по пожарна опасност 
на сградите или на части от тях (съгласно чл. 12, 
ал. 1), помещенията, откритите технологични 
инсталации и съоръженията от клас на функ-
ционална пожарна опасност Ф5 се определя 
съгласно табл. 2.“
§ 274. В чл. 400 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Основният текст на чл. 400 се изменя така:
„Чл. 400. Когато в сградите или части от 
тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функци-
онална пожарна опасност Ф5 има помещения 
с различна категория по пожарна опасност, те 
се категоризират, както следва:“.
2. В т. 1 след думата „строежът“ се добавят 
думите „(или частта от него съгласно чл. 12, 
ал. 1)“.
3. В т. 2 след думата „строежът“ се добавят 
думите „(или частта от него съгласно чл. 12, 
ал. 1)“, а думите „(не повече от 1000 m2)“ се 
заменят с „(и не повече от 1000 m2)“.
4. В т. 3 след думата „строежът“ се добавят 
думите „(или частта от него съгласно чл. 12, 
ал. 1)“.
5. В т. 4 след думата „строежът“ се добавят 
думите „(или частта от него съгласно чл. 12, 
ал. 1)“, а думите „(не повече от 1000 m2)“ се 
заменят с „(и не повече от 1000 m2)“.
6. В т. 5:
а) след думата „строежът“ се добавят думите 
„(или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1)“;
б) в буква „б“ след думата „сградата“ се 
добавят думите „или частта“.
7. В т. 6 думите „(не повече от 3500 m2)“ се 
заменят с „(и не повече от 3500 m2)“.
8. В т. 7 след думата „строежът“ се добавят 
думите „(или частта от него съгласно чл. 12, 
ал. 1)“.
9. В т. 8 след думата „строежът“ се добавят 
думите „(или частта от него съгласно чл. 12, 
ал. 1)“, а думите „(не повече от 5000 m2)“ се 
заменят с „(и не повече от 5000 m2)“.
10. В т. 9 след думата „строежът“ се добавят 
думите „(или частта от него съгласно чл. 12, 
ал. 1)“.
§ 275. В чл. 401 ал. 2 се отменя.
§ 276. В чл. 402, ал. 1 изречение първо се 
изменя така: „Сградите и помещенията от ка-
тегории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се 
проектират с лесноразрушаващи се строителни 
елементи с площ 0,05 m2 (за сгради и помеще-
ния от категория по пожарна опасност Ф5А) и 
0,03 m2 (за сгради и помещения от категория 
по пожарна опасност Ф5Б) на 1 m3 от обема 
на помещението.“
§ 277. Член 403 се отменя.
§ 278. В чл. 404, ал. 2, изречение първо 
след думите „по ал. 1“ се поставя запетая и се 
добавя „т. 2“.
§ 279. В чл. 405 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, табл. 39, колона 2, за номера по 
ред 3 и 5 думите „Ф5В, Ф5Г и Ф5Д“ се заменят 
с „Ф5В и Ф5Д“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При определяне на разстоянията по ал. 1 
сградите с незащитени стоманени конструкции, 
както и съоръженията се приравняват към IV 
степен на огнеустойчивост.“
§ 280. В чл. 406, т. 1, 2 и 3 накрая се поставя 
запетая и се добавя „или“.
§ 281. В табл. 40, колона 4, за номер по ред 
14 думите „раздел ІІІ“ се заменят с „раздел ХІХ“.
§ 282. В чл. 409, ал. 1 думите „3000 m“ се 
заменят с „600 m“.
§ 283. В чл. 411, ал. 2 думите „за ГГ с обем“ 
се заменят със „за ГГ с общ обем“.
§ 284. В чл. 419, ал. 2 думите „стени и по-
крития“ се заменят с думата „стените“.
§ 285. В чл. 423 се създава т. 3:
„3. вертикалната тръба на факела се оборуд-
ва с електрическа запалка, командвана извън 
оградата на факела.“
§ 286. В основния текст на чл. 425 думите 
„експлозивоопасни и пожароопасни продукти“ 
се заменят с „ГТ, ГГ и ЛЗТ“.
§ 287. Член 432 се отменя.
§ 288. В чл. 433 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „с класове 
по реакция на огън В и С“ се заменят със „с 
клас по реакция на огън, различен от А1 и А2“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Вер-
тикалните елементи се изпълняват с огнеус-
тойчивост R60, а хоризонталните елементи – с 
огнеустойчивост R30.“
§ 289. В чл. 434 думите „при спазване на 
изискванията“ се заменят с „по реда“.
§ 290. Член 442 се изменя така:
„Чл. 442. При проектирането на многоетажни 
технологични естакади за тръбопроводи същите 
се разполагат в зависимост от физико-химичните 
свойства и температурата на транспортираните 
по тях флуиди, като:
1. тръбопроводите с агресивни среди се 
разполагат на най-долния хоризонтален ред;
2. ацетиленопроводите се разполагат в кра-
ищата на най-горния хоризонтален ред;
3. кислородопроводите при съвместно по-
лагане с тръбопроводи за масло и продукти, 
предизвикващи взрив при взаимодействие с 
кислорода, се разполагат на противоположните 
страни на хоризонталните редове;
4. неизолираните тръбопроводи за втечне-
ни газове и тръбопроводите, транспортиращи 
горещи продукти, се разполагат на противопо-
ложните страни на естакадата.“
§ 291. Член 448 се изменя така:
„Чл. 448. Не се допуска технологичните 
тръбопроводи за транспортиране на ЛЗТ, ГТ 
и ГГ да преминават през обслужващи сгради, 
разпределителни устройства, помещения за