Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 40

СТР.  40	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
2. за сгради с височина съгласно чл. 24 от 
ЗУТ над 20 m – наклонени под ъгъл, по-малък 
от 60°, с минимална широчина на стълбищ­
ното рамо 0,7 m и с не повече от 12 стъпала 
в стълбищно рамо; стъпалата се предвиждат 
с широчина не по-малка от 0,16 m и височина 
не по-голяма от 0,25 m; всички стъпала се 
предвиждат с еднаква широчина и височина, 
с изключение на най-долното стъпало, за­
почващо от нивото на прилежащия терен, за 
което се допуска намаляване на височината с 
не повече от 15 %; междинните площадки на 
стълбите се предвиждат с широчина, равна 
на широчината на стълбищното рамо; между 
стълбищните рамена се проектира просвет 
(„стълбищно огледало“) с широчина най-малко 
75 mm, с цел осигуряване на възможност за 
изтегляне на пожарни шлангове; площадки­
те и рамената на стълбите се обезопасяват 
с парапети с минимална височина 120 cm.“
2. В ал. 2 се добавя изречение второ: „Стъл­
бите за пожарогасителни и аварийно-спаси­
телни дейности се проектират от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
3. В ал. 3 думите „пожарните стълби“ се 
заменят със „стълбите за пожарогасителни и 
аварийно-спасителни дейности“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Вертикалните стълби за пожарогаси­
телни и аварийно-спасителни дейности се 
проектират при спазване на изискванията на 
ал. 1 – 3, като по отношение на останалите 
характеристики за тяхното проектиране (в 
т.ч. разстояние между стъпалата, разстояние 
между монтажните скоби, височина на мон­
таж на стълбата спрямо прилежащия терен, 
височина на монтаж на предпазното ограж­
дение спрямо прилежащия терен, разстояние 
между стълбата и стената, разстояние меж­
ду стълбата и препятствия, изнесени извън 
стената, носимоспособност на стълбата и 
на предпазното ограждение, закрепване на 
монтажните скоби и др.) се спазват изисква­
нията на БДС EN ISO 14122-4 „Безопасност 
на машини. Стационарни средства за достъп 
до машините. Част 4: Фиксирани стълби“.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из­
меня така:
„(5) До стълбата по ал. 1 се предвижда 
сухотръбие с тръба с диаметър два цола от 
продукти с клас по реакция на огън не по-
нисък от А2, с изводи за всеки етаж и на 
покрива на сградата, със спирателна арматура 
и със съединители „Щорц“. Съединителят на 
захранващата тръба на сухотръбието се про­
ектира на височина от 80 до 120 cm от нивото 
на терена. Спирателната арматура на сухотръ­
бието се проектира на максимално разстояние 
30 cm от външния габарит на стълбата или 
площадките към нея. Сухотръбието трябва да 
издържа на налягане не по-малко от 12 bar.“
§ 25. В чл. 32 се правят следните допъл­
нения:
1. В ал. 3 изречение второ накрая се поста­
вя запетая и се добавя „като вратите в тях в 
допълнение към изискванията по чл. 22, ал. 4 
трябва да бъдат и димоуплътнени“.
2. В ал. 4, т. 2 след означението „REI“ се 
добавя „(EI)“.
§ 26. В чл. 35, т. 2 думите „височината 
на“ се заменят с „максималната височина на 
пребиваване на хора в“.
§ 27. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „застроената площ“ се 
заменят с „площта на помещението (етажа)“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато в инвестиционния проект за 
гараж е определен броят на моторните пре­
возни средства, максималният брой на хората 
в гаража се определя при следния норматив:
1. едно моторно превозно средство за 
двама човека;
2. за гаражи, разположени в сгради от 
КФПО Ф1, подклас Ф1.3 или Ф1.4 – едно 
моторно превозно средство за един човек.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) За гаражи, при които паркирането на 
моторните превозни средства се извършва на 
две или повече нива в рамките на един етаж, 
при определянето на максималния брой на 
хората на този етаж по ал. 6 се отчита броят 
на моторните превозни средства, предвидени 
на едно ниво на платформата.“
4. В таблица 8 текстът на номер по ред 2 
се изменя така:
„
2. Строежи за обществено обслуж­
ване в областта на културата и 
изкуството от подклас Ф2.1, музеи, 
художествени галерии, игрални 
зали и казина от подклас Ф2.2
1,35
“
§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. от помещенията на етажи с директни 
изходи на кота терен, водещи непосредствено 
навън или в евакуационен коридор, фоайе или 
стълбище със самостоятелен изход навън;
2. от помещенията на който и да е етаж към 
евакуационен коридор или проход, завършващ 
със стълбище или непосредствено в стълбище, 
което на етажите по т. 1 има директен изход 
навън или има изход през фоайе, евакуационен 
коридор или проход, отделени от етажните 
пространства чрез стени с огнеустойчивост 
съгласно колона 5 на табл. 3, но не по-малко 
от ЕI 30 и със самозатварящи се димоуплът­
нени врати;“.
2. В ал. 2 думата „коридорите“ се заменя 
с „евакуационните коридори“.