Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 45

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45  
2. скоростите, при които общите разходи 
са минимални;
3. предотвратяването на загниването на 
отпадъчните води (при по-голямо времепрес-
тояване в тръбопроводите);
4. предотвратяването на запушвания.
(2) Видът на тръбите се съобразява с изис­
квания напор, респективно вакуум, с физи-
кохимичния състав на отпадъчните води и 
характеристиките на почвата.
(3) Тръбопроводите се проектират така, че 
да са устойчиви на външните и вътрешните 
натоварвания и да са водонепропускливи.
(4) Смукателните тръбопроводи се про-
ектират с минимална дължина и така, че да 
се предотвратява образуването на въздушни 
възглавници.
Чл. 48. (1) Напорните тръбопроводи извън 
помпените станции се проектират при спаз-
ване на следните изисквания:
1. при надземното им разполагане се пред-
вижда укрепване на тръбопроводите с опорни 
блокове, скоби и обтегачи, както и с топлинна 
изолация против замръзване;
2. осигурява се достъп за експлоатация и 
поддържане при всякакви климатични условия.
(2) При определяне на трасето на напор-
ните тръбопроводи извън помпените станции 
се избягва преминаването им през силно 
пресечени терени.
Чл. 49. (1) Размерите на помещенията 
или шахтите, в които се предвижда да се 
монтират помпените агрегати, се определят 
при отчитане на:
1. броя, вида и габаритите на помпените 
агрегати;
2. необходимостта от осигуряване на доста-
тъчно пространство около помпените агрегати, 
тръбопроводите, арматурите и др. за лесен и 
удобен контрол, ремонт или подмяна.
(2) В помещенията за „сух“ монтаж пом-
пените агрегати се разполагат на такава кота, 
че да се осигури естественото им заливане.
(3) За улесняване на монтажа и демонтажа 
на помпените агрегати, арматурите, фасонните 
части и др. се предвиждат подемно-транс-
портни устройства.
Чл. 50. (1) За работните помещения в кана-
лизационните помпени станции се проектират 
отоплителна инсталация за осигуряване на 
необходимата температура на въздуха през 
зимния период и вентилационна инсталация 
за осигуряване на необходимия въздухообмен в 
съответствие с изискванията на Наредба № 15 
от 2005 г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енергия 
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
(2) В помещенията, в които е възможно 
да се образуват токсични и/или взривоопасни 
газови смеси, се проектира и аварийна вен-
тилация с време за въздухообмен, съобразено 
със зоната на взривоопасност и/или класа на 
токсичност на отделяните газови смеси, както 
и аварийна газосигнализация с газови датчици, 
които да задействат аварийната вентилация 
и да подават сигнал при дежурния персонал.
(3) За контрол на миризмите в помпената 
станция се предвиждат мерки срещу процеси 
на гниене.
Чл. 51. (1) Към смукателните тръбопроводи 
се предвиждат следните арматури:
1. възвратни клапи – в началото на тръбо-
проводите, когато заливането на помпите се 
извършва чрез принудително напълване на 
корпусите им с вода;
2. спирателни кранове – пред помпите, 
когато е осигурено естественото им заливане 
от черпателния резервоар.
(2) Към напорните тръбопроводи се пред-
виждат следните арматури:
1. възвратни клапи – след помпите;
2. спирателни кранове – след възвратните 
клапи;
3. изпразнителни устройства – в най-ниски-
те точки на тръбопроводите с цел изпразване 
на отделни участъци от тях и отстраняване 
на утайки;
4. вентили с подходящи устройства – в най-
високо разположените точки, както и в точки, 
установени при изследването на хидравличен 
удар, като се предвиждат определени мерки 
за намаляване на неговото влияние.
(3) Проектираните арматури извън помпе-
ните станции се монтират в шахти, до които 
е осигурен достъп за експлоатационния пер-
сонал и на транспортни средства.
Чл. 52. При конструктивното оразмеряване 
на сградите на помпените станции се спазват 
изискванията на нормативните актове за про-
ектиране на съответните видове строителни 
конструкции, като се осигурява:
1. устойчивост на конструкцията при от-
читане на възможните външни и вътрешни 
натоварвания, на натоварванията от подемно-
транспортните устройства и на сеизмичните 
натоварвания;
2. водонепропускливост на сградата;
3. устойчивост на сградата срещу воден 
подем;
4. устойчивост на конструкцията на въз-
действията на отпадъчните води и почвата.
Чл. 53. (1) При проектирането на електро-
захранването и на електрическите инсталации 
се спазват изискванията на Наредба № 3 от 
2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 
и 91 от 2004 г.).
(2) За всяка канализационна помпена стан-
ция се предвижда резервно електрозахранване.
Чл. 54. (1) За всеки помпен агрегат се 
предвижда отделно управление, което включва 
предпазно устройство за изключване на дви-