Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
11.3. Определяне на времеконстантата τ
Времеконстантата на зоната характеризира 
вътрешната топлинна инерция на отопля­
ваната/охлажданата зона. Изчислява се по 
формулата:
m
tr,adj
ve,adj
C
τ
H
H
=
+
,h	
(3.92),
където:
m
C
 е ефективният топлинен капацитет 
на зоната, Wh/K;
tr,adj
ve,adj
H
,H
 са съответно коефициенти­
те на пренос на топлина през ограждащите 
зоната елементи чрез топлопреминаване и 
с вентилационния въздух при температурна 
разлика 1К, W/K.
Ефективният топлинен капацитет се отчита 
от таблица 14 в зависимост от масивността 
на зоната.
Таблица 14
Клас на масивност на конструк­
цията
Сm , Wh/K
Много лека
22,22.Аf
Лека
30,56.Аf
Средна
45,83.Аf
Тежка
72,22.Аf
Много тежка
102,78.Аf
Аf �����������������������������������������������
e����������������������������������������������
 площта на пода на отопляваното и/или охлажда­
ното пространство, m2. 
За леки могат да се приемат следните сгради:
а) сгради с дървени плоскости без масивни 
вътрешни стени;
б) сгради с дървени плоскости без масивни 
външни стени;
в) сгради с високи помещения (спортни 
зали, музеи и др.).
За тежки могат да се приемат сградите 
с масивни вътрешни и външни строителни 
елементи без окачени тавани.
12. Изчисляване на потребната енергия за 
охлаждане с отчитане на влагообмена
Една зона от сградата се охлажда по един 
от трите основни начина:
а) охлаждане с конвектори и пресен въздух 
от инфилтрация;
б) охлаждане чрез механична вентилация 
с пресен и с рециркулационен въздух;
в) охлаждане чрез механична вентилация 
с пресен въздух, обработен извън зоната.
12.1. Охлаждане с конвектори и пресен 
въздух от инфилтрация
В този случай охлаждането се извършва 
чрез конвектори в зоната. Пресен въздух може 
да постъпи в зоната само чрез инфилтрация.
12.1.1. Сухият товар (потребната явна то­
плина) се изчислява по уравнение (3.6): 
C,nd
C,gn
C,ls
C,ht
Q
Q
- η
.Q
=
.
12.1.2. Латентният товар се изчислява по 
уравнението:
C,w
a,w
p,w
e,w
Q
Q
Q
Q
=
+
+
 , kWh	 (3.93),
където:
C,w
Q
 е топлината на влагата, която трябва 
да се отнеме от зоната, kWh;
a,w
Q
– топлината на влагата от инфилтри­
рания външен въздух, kWh;
p,w
Q
– топлината на влагата от хора, kWh;
e,w
Q
– топлината на влагата от други из­
точници в зоната, kWh.
12.1.3. Топлина с влагата от инфилтрира­
ния въздух
 
(
)
e
i
da
a,w
C
n.V x
x
.2501
Q
t
3600
−
ρ
=
 
, kWh	 (3.94),
където:
n е кратността на въздухообмена от ин­
филтрация, h-1;
V – обемът на въздуха в зоната, m3;
xe – влагосъдържанието на външния въздух, 
определено по средномесечната температура 
и относителна влажност на въздуха; определя 
се по уравнение (3.109), kg/kg сух въздух;
xi – влагосъдържанието на въздуха в зоната, 
определено по уравнение (3.109), с темпера­
турата на вътрешния въздух и относителната 
му влажност, kg/kg сух въздух;
ρdа – плътността на сухия въздух, опреде­
лена по уравнение (3.114), kg/m3;
2501 kJ/kg – специфичната топлина на 
изпарение на водата при 0 °C;
tС – броят на работните часове на системата 
за охлаждане в месеца, h.
12.1.4. Топлина с отделена влага от хората
 
p,w
p,w p
Q
Q
t
= 
, kWh	 (3.95),
където:
p,w
Q
 е средната часова стойност на ла­
тентния топлинен поток от хора за периода на 
престоя им в зоната в kW; определя се като 
произведение на броя на хората и отделения 
от един човек латентен топлинен поток; по­
следният е функция на физическата активност 
на човека по време на престоя;
tp – сумарният за месеца брой часове на 
обитаване на зоната, h.
Ако  p
C
t
t
>
, се приема p
C
t
t
=
.
12.1.5. Топлина с влага от други източници 
в зоната
e,w
e,w e
Q
Q
t
= 
, kWh	
(3.96),
където:
e,w
Q
 е средната часова стойност на то­
плинния поток с отделена от други източници 
влага (за периода на отделянията), kW;