Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 65

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
2. готовност за натоварване до номиналните
електрически и топлинни товари;
3. спазване на енергийните показатели за
икономичност на основните и спомагателните
съоръжения.
Чл. 422. Системата за регулиране на парна-
та турбина  осигурява:
1. устойчиво поддържане на зададения елек-
трически и топлинен товар, както и плавното
му изменение при въздействие върху механиз-
мите за управление на турбината;
2. устойчиво поддържане на номиналната
честота на въртене на ротора на турбината на
празен ход (без включване на генератора в па-
ралел) и плавното є променяне в границите на
работния диапазон на механизма за управле-
ние на турбината;
3. задържане честотата на въртене на рото-
ра на турбината под тази, на която е настроен
автоматът за безопасност, при внезапно разто-
варване на генератора от пълен до нулев елек-
трически товар, включително при изключване
от паралел, когато турбината работи с макси-
мален разход и при номинални параметри на
парата.
Чл. 423. (1) Системата за автоматично регу-
лиране на парната турбина поддържа   стабил-
ност на параметрите на регулиране в границите:
1. степен на неравномерност на регулиране
на честотата на въртене на ротора—4,5 ±0,5 %;
2. местна степен на неравномерност на чес-
тотата на въртене при всички товари—не по-
ниска от 2,5 %, а при товари до 15 % не по-ви-
сока от 10 %;
3. степен на нечувствителност на честотата
на въртене на ротора—не по-висока от 0,3 %;
4. степен на нечувствителност на регулира-
не налягането на парата в регулируемите паро-
отнемания (пароотбори) и на изхода на проти-
воналегателните турбини:
а) при налягане/противоналягане по-ниско
от 250 kРа—не повече от 5 kРа;
б) при налягане/противоналягане равно или
по-високо от 250 kРа—не повече от 2 %.
(2) Степента на неравномерност при регули-
ране на налягането на парата в регулируемите
пароотнемания и на изхода на противоналега-
телните турбини се съобразява с изискванията
на потребителите без предизвикване задейст-
ването на предпазните клапани.
Чл. 424. (1) Автоматът за безопасност се
задейства при повишаване честотата на върте-
не на ротора на турбината с 10—12 % над номи-
налната честота на въртене или до честотата,
разрешена от производителя.
(2) При задействане на автомата за безопас-
ност се затварят:
1. стопорните и регулиращите (или стопор-
но-регулиращите) клапани на свежа пара и на
парата от междинния паропрегревател;
2. стопорните (отсекателните), регулиращите
и обратните клапани, както и регулиращите
диафрагми и клапите на пароотнеманията;
3. отсекателните клапани на паропроводни-
те връзки с външни пароизточници.
Чл. 425. Проверките и изпитванията на сис-
темата за регулиране и защита на турбината от
повишаване на честотата на въртене се извър-
шват съгласно инструкциите на завода произ-
водител.
Чл. 426. Системата за защита на турбината
от повишаване честотата на въртене на ротора
се изпитва с реално повишаване на честотата
на въртене, ако няма специални указания от
завода производител, в следните случаи;
1. след основен ремонт на турбината;
2. преди изпитване на системата за регули-
ране, с изключване на генератора от паралел
(хвърляне на товара);
3. след разглобяване на автомата за безопас-
ност;
4. след едномесечен престой на турбината;
5. след разглобяване на системата за регули-
ране или на нейни възли;
6. не по-рядко от веднъж на четири месеца.
Чл. 427. (1) Стопорните и регулиращите кла-
пани на турбината се поддържат плътни.
(2) Плътността на клапаните по ал. 1 се про-
верява с отделно изпитване за всяка група кла-
пани, като честотата на въртене на ротора на
турбината се ограничава до 50 % от синхронна-
та при номинални параметри на парата пред
проверяваната група клапани.
(3) Не се допуска развъртане на ротора на
турбината при затворени стопорни и регулира-
щи клапани и номинални параметри на свежа-
та пара и вакуума.
(4) Проверката на плътността на клапаните
се извършва най-малко веднъж в годината, както
и в случаите:
1. преди изпитване на автомата за безопас-
ност с повишаване на честотата на въртене на
ротора на турбината;
2. преди и след основен ремонт на турби-
ната;
3. при установяване на пропуски през клапа-
ните в режимите на пускане или спиране на
турбината.
Чл. 428. (1) Плътността на обратните клапа-
ни на регулируемите пароотнемания и действи-
ето на техните предпазни клапани се проверя-
ват преди всяко изпитване на турбината с хвър-
ляне на товара и изключване на генератора от
паралел.
(2) Плътността на обратните клапани на
всички пароотнемания се проверява преди вся-
ко пускане и спиране на турбината, а при про-
дължителна работа—не по-рядко от един път
на 4 месеца.
(3) Забранява се работата на турбината с
включено пароотнемане, на което обратният
клапан е неизправен.
Чл. 429. Стопорните и регулиращите клапа-
ни на свежата пара и на парата след междинния
прегрев, стопорните (отсекателните) и регули-
ращите клапани (диафрагмите) на пароотнема-