Държавен вестник, бр. 1, 2017 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  1
§ 38. В чл. 240 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „работа“ се добавя 
„в строежи от всички класове на функцио-
нална пожарна опасност (с изключение на 
подкласове Ф1.3 и Ф1.4)“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Системите за пожароизвестяване и по-
жарогасене, системите за гласово уведомяване, 
системите за създаване на повишено налягане, 
аварийните вентилационни инсталации, вен-
тилационните системи за отвеждане на про-
дуктите на горене от етажните евакуационни 
пътища, системите с диференциално налягане 
и помпите за противопожарни нужди се захран-
ват с електрическа енергия като потребители 
от първа категория с автоматично превключ-
ване на захранването съгласно Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии.“
§ 39. Член 251 се отменя.
§ 40. Член 263 се отменя.
§ 41. В чл. 269 думите „Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване съот­
ветствието на съоръжения и системи за 
защита, предназначени за експлоатация в 
потенциално експлозивна атмосфера, приета с 
Постановление № 205 на Министерския съвет 
от 2001 г. (ДВ, бр. 81 от 2001 г.)“ се заменят 
с „Наредбата за съществените изисквания 
и оценяване на съответствието на съоръ-
жения и системи за защита, предназначени 
за използване в потенциално експлозивна 
атмосфера, приета с Постановление № 47 на 
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 
от 2016 г.)“.
§ 42. В чл. 270 думите „Директива 
94/9/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване 
на законодателствата на държавите членки 
относно оборудването и защитните системи, 
предназначени за използване в потенционално 
експлозивна��������������������������������
 �������������������������������
атмосфера����������������������
“ се заменят с „Дирек-
тива 2014/34/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармо-
низиране на законодателствата на държавите 
членки относно съоръженията и системите 
за защита, предназначени за използване в 
потенциално експлозивна атмосфера“.
§ 43. В чл. 303 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допуска се носещата конструкция на 
остъкления и други прозрачни покрития в 
покривната част на атриума да се изпълни с 
минимална огнеустойчивост R 30.“ 
§ 44. В чл. 315 ал. 5 се отменя. 
§ 45. В чл. 318 се създава ал. 4:
„(4) Евакуационните стълбища от етажи, 
подовата конструкция на които е разположена 
на височина, по-голяма от 25 m от котата на 
средното ниво на прилежащия терен, се про-
ектират с широчина на стълбищните рамена 
не по-малка от 1,35 m (по цялата височина 
на сградата, до нивото на терена).“ 
§ 46. В чл. 319 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „и за строежи с 
вътрешно стълбище (без директна естествена 
осветеност по смисъла на чл. 50, ал. 1)“ се 
заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За строежи от I, II и III група се раз-
решава проектирането на вътрешни еваку-
ационни стълбища при спазване на следните 
изисквания:
1. стълбищата са изолирани от полупод-
земния и подземните етажи посредством две 
последователни пожарозащитни преддверия 
съгласно чл. 25 или достъпът до полуподзем-
ния и подземните етажи се осъществява извън 
стълбището на частта от строежа с височина 
над 28 m (през самостоятелни стълбища);
2. стълбищата са изолирани от надзем-
ните етажи чрез пожарозащитно преддверие 
съгласно чл. 25.“
3. В ал. 3 след думата „вътрешни“ се доба-
вя „евакуационни“, а думите „(без директна 
естествена осветеност по смисъла на чл. 50, 
ал. 1)“ се заличават.
4. Създава се ал. 5:
„(5) За строежи от всички групи с вът­
решни евакуационни стълбища системите за 
повишено налягане (в пожарозащитните пред-
дверия, стълбищата и асансьорните шахти), 
вентилационните системи за отвеждане на 
продуктите на горене от етажните евакуаци-
онни пътища (на етажа, на който е възникнал 
пожар), аварийното евакуационно осветление 
и системите за гласово уведомяване се задей-
стват от автоматичната пожароизвестителна 
система.“ 
§ 47. В чл. 325, ал. 1, т. 2 след думата „вът­
решни“ се добавя „евакуационни“.
§ 48. В чл. ����������������������������
330 ������������������������
се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За 
покривите на строежи от I и II група се раз-
решава използването на топлоизолационни 
продукти с класове по реакция на огън В и 
С, разделени на площи до 500 m2 посредством 
ивици, и с най-външен слой от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За 
покривите на строежи от III и IV група се 
разрешава използването на топлоизолационни 
продукти с класове по реакция на огън В и 
С, разделени на площи до 400 m2 посредством 
ивици, и с най-външен слой от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
3. В ал. 3 се създава изречение второ: „В 
участъка на цокъла на фасадите на стро-
ежи от всички групи на височина до 1 m от 
нивото на прилежащия терен се разрешава 
използване на топлоизолационни продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от Е 
и с най-външен слой от клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2.“
4. В ал. 6 след думата „фасадите“ се добавя 
„и покривите“, а думите „ал. 1 и 2“ се заменят 
с „ал. 1, 2 и 3“.
5. Създава се ал. 8: