Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
Чл. 519. Конструкцията на съоръженията и
елементите на топлопреносната мрежа отгова-
рят на изискванията на действащата техничес-
ка нормативна уредба.
Чл. 520. Всички съединения на тръбите в топ-
лопреносната мрежа трябва да бъдат заварени, с
изключение на местата за монтиране на спира-
телната и регулиращата арматура, с фланци.
Чл. 521. (1) В топлопреносната мрежа се
използва стоманена арматура.
(2) На спирателната арматура на топлопро-
водите се маркират трайно посоката на движе-
ние на топлоносителя и посоките на въртене
при отваряне и затваряне на арматурата.
Чл. 522. Не се допуска употреба на азбест,
конопени и памучни набивки за уплътнение в
арматурата и салниковите компенсатори.
Чл. 523. Забранява се експлоатацията на
топлопреносните мрежи, при които:
1. тръбопроводите и фасонните части не са
защитени с антикорозионно покритие;
2. вложени са горими изолационни материали
или вещества, отделящи химически вредности;
3. положените на открито или в земята тръ-
бопроводи са без защитена външна повърхност
с хидроизолационно покритие.
Чл. 524. За камерите и проходимите канали
на топлопроводите се осигуряват:
1. свободен достъп до люковете по трасето и
в крайните точки на отделните участъци;
2. плътно затваряне на люковете и недопус-
кане попадането на повърхностни води върху
съоръженията;
3. надеждна стълба под всеки люк;
4. вентилиране на камерите и проходимите
канали;
5. безопасно електрическо осветление на
проходимите канали;
6. поддържане в изправност на вентилаци-
онните системи и електрическото осветление в
проходимите канали от техния собственик;
7. поддържане в изправност на дренажите за
отвеждане на подпочвените води и водите от
пропуски по топлопроводите;
8. недопускане обратно проникване на вода
от канализацията към свързаните с нея съоръ-
жения от топлопреносната мрежа.
Чл. 525. При въздушно положените топло-
проводи се вземат мерки относно:
1. предпазване на арматурата с елeктрозад-
вижване от атмосферните влияния;
2. монтиране на арматурата на дренажите и
обезвъздушителните линии на дренажите и
обезвъздушителните линии непосредствено до
топлопровода и поддържане в изправност на
топлинната изолация;
3. извършване на периодична проверка и
поддържане в безопасно състояние на площад-
ките с постоянни стълби, които обслужват еле-
менти на топлопроводите, на височина, по-го-
ляма от 2,5 m.
Чл. 526. В топлопреносното предприятие се
води и съхранява оперативна документация в
съответствие с глава осма.
Чл. 527. Топлопреносните мрежи, принад-
лежащите им камери, спирателната и регули-
ращата арматура, компенсаторите и другите
съоръжения се обозначават с експлоатационен
номер в съответствие с оперативната схема при
оператора на топлопреносната мрежа.
Чл. 528. (1) На оперативната схема се отбе-
лязват камерите и проходимите канали, изло-
жени на опасност от проникване на газ.
(2) Газоопасните камери трябва да имат
сигурно заключени люкове, означени със спе-
циални знаци и оцветяване.
(3) Преди започване на работа в такива ка-
мери и канали задължително се извършва про-
верка за наличието на газ.
(4) Топлопреносното предприятие извърш-
ва периодично проверка на всички камери и
проходими канали на топлопреносната мрежа
за проникване на газ.
Чл. 529. (1) Топлопреносното предприятие
следи и контролира непрекъснато режима на
работа на съоръженията на топлопреносната
мрежа.
(2) Състоянието на неподвижните и подвиж-
ните опори и на компенсиращите устройства се
проверява периодично по график, но най-мал-
ко веднъж в годината.
(3) Установените неизправности, дефекти и
повреди се документират в специален дневник
и причините за тяхното възникване трябва да
се изяснят и анализират.
(4) Забранява се експлоатирането на топло-
преносната мрежа или на елементи от нея в
случаите на:
1. възникване на повреди, които са опасни за
работата им, замърсяват околната среда и за-
страшават здравето на хората;
2. превишаване параметрите на работното
налягане и температура над допустимите стой-
ности;
3. появяване на големи пропуски на топло-
носител;
4. получаване на трайни повреди на дренаж-
ни, отводнителни и вентилационни системи на
канали и шахти, неподвижни и подвижни опо-
ри, пружинни опори и окачвания и при изявена
корозия на металните конструкции.
Чл. 530. Неработещите участъци от топло-
преносната мрежа се запълват с химически очис-
тена и деаерирана вода.
Чл. 531. (1) Не се разрешава спирателна ар-
матура в топлопреносните мрежи да се изпол-
зва като регулираща.
(2) Спирателната арматура може да бъде
използвана за регулиране на разход или за дро-
селиране само в случай че конструкцията є
позволява това.
Чл. 532. (1) Средствата за технологичен
контрол, защита и регулиране трябва да отго-
варят на техническата нормативна уредба и
да се поддържат винаги в изправност и готов-
ност за действие.
(2) Технологичните защити при работа на
мрежата се поддържат включени.
(3) Изключване на технологичните защити
при работеща топлопреносна мрежа се допуска
с разрешение на ръководителя по експлоата-
ция на топлопреносното предприятие и запис в
оперативен дневник.