Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 682. Преди разединяване (разкуплиране)
на оптичен съединител от измервателен уред
уредът се изключва, а изходът на лазерния из-
точник се затваря с предпазен елемент, който
не пропуска лазерно лъчение.
Чл. 683. (1) Забранява се извършване на из-
мервания по оптичен кабел преди окончател-
ното завършване на процеса на свързване на
оптичното влакно.
(2) За измерване или изпитване на оптични
кабели и мрежи се използва измервателна ла-
зерна апаратура от класове 1, 2 и 3А.
Чл. 684. След приключване на работата с
оптични влакна и кабели работното място се
почиства.
Чл. 685. (1) Корпусът на заваръчния апарат
(сплайсер) се защитава срещу индиректен допир.
(2) Забранява се допиране до електродите на
включен заваръчен апарат.
Чл. 686. (1) Забранява се експлоатация на
компресори и апарати за изстрелване на оптич-
ни кабели, когато са непроверени или имат
неизправни системи.
(2) Прикачени и преносими компресорни
уредби, които временно обслужват технологич-
ни процеси при строителство и ремонт на оп-
тични линии и мрежи, се разполагат на подхо-
дящи площадки при спазване на изискванията
за пожарна и аварийна безопасност.
(3) Забранява се:
1. пушенето в непосредствена близост до
работеща компресорна уредба;
2. работата с компресорна уредба на отк-
рито при дъжд, сняг и активна атмосферна
дейност;
3. оставянето на работеща компресорна уред-
ба без наблюдение.
Раздел III
Работа по въздушни съобщителни линии
Чл. 687. При работа по въздушни съобщи-
телни линии (ВСЛ) се спазват изискванията по
глава единадесета, раздели I, II и V.
Чл. 688. (1) Преди започване на работа по
ВСЛ се извършва проверка за отсъствие на нап-
режение между проводник и земя.
(2) При наличие на напрежение, по-високо
от 42 V, не се разрешава работа до изясняване
на причината.
Чл. 689. При работа по ВСЛ, която се нами-
ра в зона на влияние на въздушен електропро-
вод за високо напрежение:
1. изпълнителят на работата е с четвърта
квалификационна група;
2. преносимият заземител се поставя на стъл-
ба, на който се работи;
3. проводниците за подмяна (монтаж) се
заземяват (сменяваният и новомонтираният
проводник);
4. повдигателните и други механизми се за-
земяват.
Раздел IV
Работа по радиорелейни линии
Чл. 690. (1) Работа по радиорелейни линии и
апаратура може да се извършва без наряд.
(2) Радиоапаратурата може да се обслужва
от едно лице с трета квалификационна група
без право да извършва ремонти.
Чл. 691. При настройване и изпитване на
високочестотна апаратура се използват средст-
ва за защита от електрически ток и от електро-
магнитни излъчвания.
Чл. 692. Отстраняване на неизправности,
изменение на схеми, разглобяване и сглобява-
не на антенно-фидерни устройства се извърш-
ват при изключено напрежение.
Чл. 693. Забранява се:
1. определяне с ръка или с друга част на тя-
лото наличието на електромагнитно излъчва-
не по топлинния му ефект;
2. престояване в зоната на излъчване с плът-
ност на потока над допустимата без защитни
средства;
3. нарушаване на екранировката на източ-
ника на електромагнитно излъчване;
4. престояване пред отворено антенно-фи-
дерно устройство.
Чл. 694. Работа по външни антенно-фидер-
ни устройства на кули и мачти се извършва от
бригада, в която най-малко един от членовете
има четвърта квалификационна група. Преди
началото на работата високочестотната апара-
тура се изключва.
Чл. 695. (1) Преди започване на работа по
антенно-мачтови съоръжения се изключват
сигналното осветление на мачтата и отоплени-
ето на антената и се поставят табели “Не включ-
вай! Работят хора!”.
(2) По антенно-мачтови съоръжения може
да се качват само работници, обучени за работа
на височина (мачтовици).
Раздел V
Обслужване на високочестотни връзки по ВЛ
Чл. 696. Обслужване, настройка и ремонт
на съоръжения на високочестотни устройст-
ва, разположени в РУ или на ВЛ с напрежение
над 1000 V, се извършват най-малко от две
лица, съответно с четвърта и трета квалифи-
кационни групи.
Чл. 697. (1) Разрешава се работа по действа-
ща апаратура с отваряне на панели (блокове)
от едно лице с трета квалификационна група,
стъпило на диелектрично килимче.
(2) Преди началото на работата се извършва
проверка за наличие на напрежение на съеди-
нителната високочестотна линия. Забранява се
извършване на работа при напрежение, по-ви-
соко от 42 V.
Чл. 698. Изменения в схемите, разглобяване
и сглобяване на елементи от високочестотния
тракт и отстраняване на неизправности в тях се
извършват след изключване на напрежението
и заземяване на ВЛ. При работа по кабела и