Държавен вестник, бр. 103, 2009 г., стр. 53

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  53  
Г л а в а  т р е т а
УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕК-
ТИВНОСТ. ПРАВИЛА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ 
НА СКАЛА НА КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Чл. 17. (1) Съответствието с изискванията 
за енергийна ефективност е изпълнено, когато 
стойността на енергийната характеристика на 
сградата е по-малка или равна на референтната 
є стойност (ЕРmах):
ЕР ≤ ЕР max	
(V.1)
(2) Когато съдържанието на енергийната 
характеристика се изчерпва само с показате-
лите по чл. 9, т. 1, буква „д“ и/или буква „е“, 
и/или буква „ж“, съответствието с изискванията 
за енергийна ефективност е изпълнено, ако 
стойността на енергийната характеристика на 
сградата е по-голяма или равна на референт-
ната є стойност:
ЕР ≥ ЕР max	
(V.2) 
Чл. 18. (1) Принадлежност на сградата 
към клас на енергопотребление от А до G се 
установява чрез сравнение на стойността на 
интегрираната енергийна характеристика със 
скала за годишен разход на енергия.
(2) Скалата на класовете на енергопотреб-
ление се съставя на основата на две стойности 
на интегрираната енергийна характеристика: 
ЕРmax, r  и ЕР max, s, определени като първична 
енергия или като потребна  енергия, както 
следва:
1. ЕР max, r – общ специфичен разход на енергия 
за отопление, охлаждане, вентилация, гореща 
вода, осветление и уреди, изчислен по методите, 
определени в наредбата по чл. 169, ал. 4 във 
връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ; стойностите на 
топлотехническите характеристики на сградните 
ограждащи конструкции и елементи, както и 
ефективностите на елементите и агрегатите на 
системите за отопление, охлаждане, вентилация 
и гореща вода за битови нужди се определят по 
действащите нормативни актове към момента 
на извършване на оценката;
2. ЕР max, s – общ специфичен разход на енергия 
за отопление, охлаждане, вентилация, гореща 
вода, осветление и уреди, изчислен по методите, 
определени в наредбата по чл. 169, ал. 4 във 
връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ; стойностите на 
топлотехническите характеристики на сградните 
ограждащи конструкции и елементи, както и 
ефективностите на елементите и агрегатите на 
системите за отопление, охлаждане, вентилация 
и гореща вода за битови нужди се определят по 
действащите нормативни актове към годината 
на въвеждане в експлоатация на сградата. 
(3) Границите на класовете на енергопотреб-
ление се определят, както следва:
Граници
Клас на 
енерго-
пот-
ребле-
ние
Словесно из-
ражение на 
енергийните 
потребности 
на сградата
EP   ≤   0,5 ЕРmax,r
A
Висока енер-
гийна ефек-
тивност
0,5 ЕРmax,r <ЕР≤ ЕРmax,r
B
ЕРmax,r <  EP ≤ 0,5(ЕРmax,r 
+ ЕРmax,s)
C
0,5 (ЕРmax,r + ЕРmax,s)< 
EP   ≤ ЕРmax,s
D
ЕРmax,s <   EP ≤  1,25 
ЕРmax,s
E
1,25 ЕРmax,s <   EP   ≤ 
1,5 ЕРmax,s
F
1,5 ЕРmax,s <   EP
G
Голям разход 
на енергия
(4) Принадлежността на сградата към 
конкретния клас на енергопотребление се 
изобразява графично във форма съгласно 
приложение № 5.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Експлоатационна характеристика“ е 
количественото изражение (стойност, степен, 
клас или ниво) на поведението на продукт, 
елемент, комплект или система при въздействие 
върху тях или въздействие, което те генерират 
в реални условия на експлоатация на сградата.
2. „Обща отопляема площ на сграда“ е сума 
от площите на всички отопляеми пространства 
в сградата, в това число общата площ на поме-
щенията и пространствата за общо ползване, в 
случаите, когато не се отопляват, но граничат 
с отопляеми помещения в сградата. Площите 
се определят по външни размери.
3. „Общ отопляем обем на сграда“ е сума 
от обемите на отопляемите пространства в 
сградата, в това число обемите на помеще-
нията и пространствата за общо ползване, в 
случаите, когато не се отопляват, но граничат 
с отопляеми такива. Обемите се определят по 
външни размери.
4. „Потребна енергия“ е количеството енер-
гия, доставено до сградата, за покриване на 
предвиденото потребление (отопление, охлаж-
дане, вентилация, гореща вода за битови нужди, 
осветление, уреди и т.н.).
5. „Първична енергия“ е количеството 
енергия, която не е била обект на процес на 
превръщане и/или преобразуване.
6. „Референтни стойности“ са стойностите 
на показателите на ограждащите конструкции 
и елементи, елементите и агрегатите на систе-