Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 56

СТР.  56	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
строителството и експлоатацията и се вземат 
мерки за безопасно движение на транспорт-
ните средства и персонала.
(2) За осигуряване на сигурен и удобен 
достъп до сградите, съоръженията, работните 
места и местата за контрол се предвиждат 
пешеходни пътеки.
(3) При пресичането на пътищата и пътеки-
те с открити канали се изграждат подходящи 
преминавания.
(4) За обръщане на посоката на движение 
на предвижданите превозни и/или транспорт-
ни средства при техническата експлоатация 
на пречиствателната станция се проектират 
подходящи уширения.
Г л а в а  д е с е т а
КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ
Чл. 116. (1) Вероятността от образуване на 
емисии на миризми, както и тяхното въздейст-
вие и третиране се вземат предвид в етапа 
на проектирането на ПСОВ, като основните 
източници на миризми при възможност се 
групират с цел да се приложат общи мерки 
за намаляване на миризмите.
(2) Основните източници на миризми се 
проектират при възможност на най-голямо 
разстояние от чувствителните зони около 
пречиствателните станции при отчитане 
на преобладаващата посока и скоростта на 
вятъра.
(3) Изборът на съответните защитни мерки 
срещу образуването на миризми се съобразява 
с големината на пречиствателната станция, с 
отстоянията и вида на съседно разположени-
те зони/райони, с преобладаващата честота, 
посока и скорост на вятъра.
Чл. 117. (1) Когато източниците на миризми 
се разполагат в сгради или на покрити пло-
щадки, за съответните сгради и площадки се 
проектират подходяща вентилация и система 
за третиране на миришещия въздух.
(2) В зависимост от отделяните емисии се 
предвиждат съответните мерки за:
1. защита срещу корозия;
2. създаване на здравословни и безопасни 
условия на труд на персонала;
3. възможност за достъп до източника на 
миризми.
(3) Образуваните интензивно миришещи 
емисии се подлагат на подходящо пречистване 
в зависимост от конкретните условия.
(4) Капацитетът на съоръженията за тре-
тиране на миришещия въздух се определя 
въз основа на обема на очаквания поток, 
входните и изискваните изходни концентрации 
на миризми.
(5) Към съоръженията за третиране на 
миришещия въздух се осигурява лесен достъп 
за обслужване и измерване на параметрите 
на въздушния поток и за вземане на проби 
от въздуха за анализ.
(6) За въздушни потоци от технологич-
ни стъпала на пречиствателната станция с 
очаквано съдържание на вредни и опасни 
компоненти се проектира система за контрол, 
отстраняване и третиране, както и за звуково 
и светлинно сигнализиране в съответствие с 
нормативните актове за пожарна безопасност 
и взривобезопасност.
Чл. 118. (1) При проектиране на венти-
лацията на производствените и работните 
помещения се спазват нормативните изис-
квания за проектиране на вентилационни и 
климатични инсталации.
(2) Необходимият въздухообмен в производ-
ствените помещения се проектира въз основа 
на отделяните замърсители и топлоотделянето 
от съоръженията, като при липса на данни от 
опитни изследвания на аналогично действащи 
съоръжения кратността на въздухообмена и 
температурата на въздуха в такива помещения 
може да се определят съгласно приложение 
№ 12.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПСОВ
Чл. 119. (1) За извършване на оперативен 
контрол и управление на процесите се пред-
виждат автоматизирани диспечерски системи.
(2) На подходящи места се предвиждат 
съответните средства за измерване на:
1. количествата на рециркулационните 
технологични потоци;
2. други показатели, като водни и утайкови 
нива, налягания, температури, концентрации 
на разтворен кислород, стойности на рН и др.
Чл. 120. (1) Системите за контрол и упра-
вление се проектират въз основа на техноло-
гично задание.
(2) Системите за контрол и управление се 
изграждат като мрежа от подсистеми, които 
се обслужват и експлоатират от една или ня-
колко централни станции за извършване на 
контрола и управлението на всички процеси 
и пречиствателни съоръжения.
(3) Системите за контрол и управление 
се предвиждат с осигурени възможности 
за внасяне на изменения в програмите за 
управление, настройките на параметрите и 
работните графици, както и за бъдещи раз-
ширения на станцията.
(4) При проектирането на мрежи от някол-
ко подсистеми се отчитат изискванията към 
скоростта за трансфера на данни, протоколите 
за пренасяне и функциите на подстанциите.
(5) При предвиждането на системите за 
контрол и управление се включват кръгове 
за управление на аерационните системи, био­
логичните процеси за намаляване на БПК, 
процесите на нитрификация и денитрифика-
ция, отстраняването на фосфора, рециркула-
ционните потоци, третирането на утайките, 
дозирането на реагентите за химично пречист-