Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 161

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  161  
Таблица 2
Симетрични повреди
Паркови модули
Линейно напрежение
Време – преди, по време 
и след повредата
U ≥ 0.05 о.е.
t ≤ 0.15 s
U ≥ 0.15 о.е.
t ≤ 0.7 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 1 s
U ≥ 0.85 о.е.
t ≤ 1.5 s
Таблица 3
Несиметрични 
повреди
Синхронни модули и 
паркови модули
Линейно напрежение
Време – преди, по време 
и след повредата
U ≥ 0 о.е.
t ≤ 0.15 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 0.7 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 1 s
U ≥ 0.7 о.е.
t ≤ 1.5 s
(8) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
способността за отдаване/консумиране на 
реактивна мощност от генериращия модул в 
следните диапазони:
Диапазон по реактивна 
мощност
Вид на генериращия 
модул
-0.15 о.е. ≤ Q ≤ +0.55 о.е. Синхронни модули
-0.28 о.е. ≤ Q ≤ +0.34 о.е. Паркови модули
(9) Синхронният модул за производство на 
електрическа енергия трябва да бъде оборуд­
ван със система за постоянно автоматично 
регулиране на възбуждането.
(10) При необходимост операторът на 
електропреносната мрежа има право да из­
иска участие на даден парков модул в бързия 
(свръхпреходния) ток на късо съединение (к.с.) 
в точката на присъединяване, при симетрични 
и несиметрични повреди в мрежата. В тези 
случаи операторът на електропреносната 
мрежа специфицира техническите изисквания 
за отклонението на напрежението и характе­
ристиките на бързия ток.
(11) Автоматична ресинхронизация на ге­
нериращия модул след непредвидено изключ­
ване от електрическата мрежа не се допуска. 
Ресинхронизация може да се осъществи само 
след разрешение от оператора на електрораз­
пределителната мрежа.
(12) След смущение в електрическата мрежа 
следаварийното възстановяване стойността на 
активната мощност на синхронните модули 
трябва да се осъществи в рамките на 1,5 s. 
При парковите модули възстановяването 
започва след 0,15 s, максималното време е 
1,5 s и големината е достигане предходното 
задание по активна мощност с точност 10 %.
(13) Операторът на електроразпредели­
телната мрежа специфицира съдържанието 
на обмена на информация и точен списък на 
данните от генериращия модул.
(14) Генериращият модул се изключва 
автоматично от електрическата мрежа при 
загуба на синхронизъм или при повреда в 
регулиращите или управляващите системи, 
което се уговаря с оператора на електро­
разпределителната мрежа.
(15) Действието и настройките на регулира­
щите системи, релейните защити и автоматики 
на генериращия модул, имащи отношение 
към стабилността на електроразпределител­
ната мрежа, се координират с оператора на 
електропреносната мрежа.“
§ 25. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Операторът на електропренос­
ната мрежа определя основни изисквания 
към модули за производство на електрическа 
енергия от тип C, с максимална мощност в 
диапазона 5 MW ÷ 20 MW, присъединени към 
мрежи средно напрежение.
(2) Генериращият модул трябва да може 
да остава свързан към електрическата мрежа 
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон на 
честотата
Минимален период на 
експлоатация
47.5 Hz ÷ 48.5 Hz 30 минути
48.5 Hz ÷ 49.0 Hz 30 минути
49.0 Hz ÷ 51.0 Hz
Неограничен
51.0 Hz ÷ 51.5 Hz
30 минути
(3) Генериращият модул трябва да може да 
остава свързан към електрическата мрежа и 
да работи при скорости на изменение на чес­
тотата df/dt, достигащи до стойност 2,5 Hz/s.
(4) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
изискване генериращият модул да осигури 
намаляване на заданието по активна мощност 
по статична характеристика до минималната 
си мощност на стабилна експлоатация, с чес­
тотен праг 50,3 Hz и статизъм в диапазона 
2 – 12 %.
(5) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
изискване генериращият модул да осигури 
повишаване на заданието по активна мощност 
по статична характеристика до максималната 
си мощност на стабилна експлоатация, с че­
стотен праг 49,7 Hz и статизъм в диапазона 
2 – 12 %.
(6) При понижаване на честотата допус­
тимото намаляване на способността за гене­
риране на максимална активна мощност от 
генериращия модул е, както следва:
Честота
Допустимо намаляване на мак­
сималната активна мощност
49.0 Hz
0 %
48.5 Hz
6 %
48.0 Hz
9 %
47.5 Hz
12 %