Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 93

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
Чл. 708. Стационарните противопожарни
средства, маслосъбирателните устройства под
трансформаторите и реакторите, както и свър-
заните с тях дренажи  се поддържат в изправно
състояние и периодично проверяват в срокове,
указани с вътрешна инструкция.
Чл. 709. (1) На казаните на трансформато-
рите и реакторите в ОРУ се поставят видими
надписи с номер от оперативната схема и дис-
печерското наименование.
(2) Надписи по ал. 1 се поставят на вратите
на трансформаторните килии в ЗРУ и транс-
форматорните постове.
(3) Казаните на еднофазните трансформато-
ри и реактори се маркират с определените по
стандарт цветове за съответните фази.
(4) Работещите на открито трансформатори/
реактори се боядисват с бои в светли тонове без
метални включвания, устойчиви на влиянията
на атмосферата и на трансформаторното масло.
Чл. 710. (1) Електродвигателите на устройст-
вата за охлаждане на трансформаторите/реакто-
рите като правило се захранват от два източника.
(2) Резервният захранващ източник на уст-
ройствата за охлаждане на трансформаторите с
принудителна циркулация на маслото се включ-
ва автоматично чрез АВР.
Чл. 711. (1) Устройствата за регулиране на
напрежението на трансформаторите под товар
(янсенови регулатори) работят в автоматичен
режим на регулиране с изправни броячи, отчи-
тащи броя на превключванията.
(2) Допуска се при колебания на напрежени-
ето в границите, допустими за потребителите,
автоматичният режим на регулиране да се за-
мени с ръчно дистанционно управление.
Чл. 712. Вентилационните уредби в транс-
форматорните подстанции и трафопостове тряб-
ва да осигуряват работата на трансформатори-
те през всички годишни сезони и за всички
нормирани режими на работа.
Чл. 713. (1) Охлаждащите системи на транс-
форматорите и реакторите с принудителна цир-
кулация на въздуха и маслото и на трансформа-
торите с принудителна циркулация на водата и
маслото се включват/изключват автоматично
едновременно с включването/ изключването на
трансформатора или реактора. Редът за включ-
ване/изключване на системите се определя от
заводската инструкция.
(2) Принудителната циркулация на маслото
се осъществява непрекъснато независимо от
големината на товара.
(3) Не се допуска експлоатация на трансфор-
матори и реактори с принудително охлаждане
без включени в работа сигнализации за спира-
не циркулацията на маслото, охлаждащата вода
или за спиране на вентилаторите.
Чл. 714. (1) Допуска се работа на трансфор-
маторите с принудително въздушно охлаждане
на маслото (принудителна циркулация на въз-
духа и естествена циркулация на маслото) с
изключени вентилатори, когато:
1. товарът е по-нисък от номиналния и тем-
пературата на горните слоеве на маслото не
превишава 55 °С;
2. температурата на околния въздух е отри-
цателна и температурата на маслото не преви-
шава 45 °С (независимо от товара).
(2) Електродвигателите на вентилаторите се
включват автоматично при достигане темпе-
ратура на маслото 55 °С или при достигане на
номиналния товар, независимо от температу-
рата на маслото.
Чл. 715. (1) За трансформаторите с водно
охлаждане налягането на маслото в маслоохла-
дителите се поддържа по-високо от налягането
на циркулиращата в тях вода най-малко с 20 kРа.
(2) Системата на циркулацията на водата се
включва след включването на маслената пом-
па при температура на горните слоеве на мас-
лото не по-ниска от 15 °С  и се изключва при
понижаване температурата на маслото до 10 °С,
ако няма други изисквания на  производителя.
Чл. 716. Нивото на маслото в разширителя
на неработещ трансформатор/реактор се под-
държа на ниво, съответстващо на температура-
та на маслото в трансформатора/реактора.
Чл. 717. (1) При номинално натоварване на
трансформатор/реактор температурата на гор-
ните слоеве на маслото (ако  производителите
не предписват други температури)  не надвиша-
ва при:
1. охлаждане с принудителна циркулация на
въздуха и маслото—75 °С;
2. естествено маслено охлаждане и при ох-
лаждане с принудителна циркулация на възду-
ха—95 °С.
(2) При охлаждане с принудителна циркула-
ция на водата и маслото температурата на мас-
лото на входа в маслоохладителя се ограничава
до 70 °С.
Чл. 718. (1) Допуска се работа на трансфор-
маторите с напрежение, по-високо от номинал-
ното, както следва:
1. продължително до 5 % при товар не по-
голям от номиналния и до 10 % при товар не по-
голям от 25 % от номиналния;
2. кратковременно (не повече от 6 часа в
денонощието) до 10 % при товар не по-голям от
номиналния.
(2) За трансформатори, които работят в блок
с генератори, автотрансформатори без откло-
нения в неутралата и за последователно вклю-
чени регулиращи (волтодобавъчни) трансфор-
матори, се допуска продължително по-високо
напрежение—до 10 % над номиналното, когато
не се надвишава номиналният товар.
(3) За автотрансформатори с отклонения в
неутралата за регулиране на напрежението или
предназначени за работа с последователни ре-
гулиращи трансформатори допустимото надви-
шаване на напрежението се определя по инст-
рукциите на производителя.
(4) За трансформатори с напрежение 400 kV
и по-високо се допуска по-високо напрежение—
до 5 % над номиналното.