Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 56

СТР.  56	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  46
Чл. 27. Характеристиките и съответните кодове за вида на изпълнението на сградите са дадени 
в табл. 18.
Таблица 18
Код
Описание
Характеристики
Приложения и примери
Строителни материали
СА1
негорими
СА2
горими
сгради, построени предимно от горими 
материали
дървени постройки
Конструкция на сградите
СВ1
не зн ач и т е л н а 
опасност
СВ2
разпростране­
ние на пожар
сгради, чиято форма и размери облекчават 
разпространението на пожар (например 
чрез коминен ефект)
блокове с голяма височина
системи за принудителна венти-
лация
СВ3
подвижност
опасности, дължащи се на подвижността 
на конструкцията (например разместване 
между различни части на сградата или 
между сградата и терена или слягане на 
терена или основите на сградата)
сгради с голяма дължина или сгра­
ди, изградени върху нестабилни 
терени
СВ4
гъвкавост или 
нестабилност
леки конструкции или такива, които могат 
да бъдат подложени на движения (коле­
бания)
палатки, надуваеми с въздух кон­
струкции, окачени тавани, демон­
тируеми прегради, самоносещи 
конструкции
Раздел III
Съвместимост
Чл. 28. (1) Когато някои характеристики 
на електрическото оборудване могат да оказ­
ват неблагоприятно въздействие върху други 
електрически съоръжения (системи) или да 
предизвикват смущения във функционирането 
на захранващия източник на електрическата 
уредба, трябва да се предвиждат мерки за защита.
(2) Неблагоприятни въздействия могат да 
бъдат:
1. временни пренапрежения;
2. резки промени на мощността;
3. големи пускови токове;
4. хармоници на токове;
5. високочестотни колебания;
6. токове с нулева последователност (токове 
на утечка);
7. необходимост от допълнителни заземя­
вания.
Раздел IV
Пригодност за поддържане
Чл. 29. (1) При проектирането на електриче­
ски уредби в сгради се определят периодичността 
и качеството на поддържането, които могат да 
се реализират за целия експлоатационен срок 
на съответната електрическа уредба, като при 
необходимост се извършва и съгласуване с ор­
ганизацията или длъжностното лице, отговорни 
за функционирането на уредбата.
(2) За реализиране на предварително опреде­
лена периодичност и качество на поддържането 
се спазват следните изисквания:
1. всички необходими периодични проверки, 
изпитвания, поддържане и ремонти по време 
на предвидения експлоатационен срок да могат 
да се извършват лесно и надеждно;
2. да бъде осигурена ефективност на защитите 
с оглед гарантиране на безопасността;
3. надеждността на съоръженията, които 
осигуряват правилното функциониране на 
уредбата, да съответства на предвидения екс­
плоатационен срок.
Г л а в а  т р е т а
ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I
Защита срещу поражения от електрически ток
Чл. 30. Защитата срещу поражения от елек­
трически ток се осъществява чрез:
1. защита при нормално състояние на 
изолацията – основна защита (защита срещу 
директен допир), и
2. защита при дефект на изолацията – защита 
при дефект (защита при индиректен допир).
Чл. 31. За реализиране на основната защита 
(защита срещу директен допир) се прилага един 
от следните методи:
1. предотвратяване на възможностите за 
преминаване на ток през тялото на човек или 
животно;
2. ограничаване на големината на тока, който 
може да премине през тялото, до безопасни 
стойности.