Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
помещение, когато при входа в обслужваните 
помещения са предвидени самозатварящи се 
клапи.
Чл. 95. (1) Вентилационните помещения 
за приточните вентилации, които обслужват 
помещения от категории на производство по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се проектират 
с изходи, ориентирани непосредствено навън, 
в коридори или в стълбища.
(2) Допуска се изходите на вентилационните 
помещения да са ориентирани към помеще-
ния от категории на производство по пожарна 
опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д.
Чл. 96. (1) Вентилационните помещения 
на смукателните вентилации, които обслужват 
помещения от категории на производство по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се проектират с 
изходи, ориентирани непосредствено навън или 
извеждащи през пожарозащитно преддверие в 
коридор или в стълбище.
(2) Изходите на вентилационните помещения 
с площ до 100 m2 могат да бъдат ориентирани 
към обслужваните помещения от категории на 
производство по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, 
при условие че във вентилационното помещение 
е предвидено електрическо оборудване с една 
и съща защита и с дистанционно устройство 
за управление на вентилацията.
Чл. 97. Във вентилационните помещения, 
които обслужват производства от категории по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се осигурява 
повишено налягане най-малко 20 Ра.
Чл. 98. Пожарозащитните преддверия към 
производства от категории по пожарна опасност 
Ф5А и Ф5Б се проектират с повишено налягане 
най-малко 20 Ра и с кратност на въздухообме-
на 2 h-1, които се осигуряват от автоматични 
контролери за налягане и дебит.
Чл. 99. (1) Въздухопроводите на вентила-
ционните, климатичните, аспирационните и 
пневмотранспортните инсталации се изпълняват 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2.
(2) Въздухопроводи от строителни продукти 
с класове по реакция на огън В и С могат да 
бъдат използвани, при условие че са разполо-
жени само в едно помещение и са свързани 
с вентилатора.
(3) Въздухопроводи от материали с класове 
по реакция на огън В и С се прекъсват на все-
ки 100 m със зони, изпълнени от строителни 
продукти с клас по реакция на огън А1 или 
А2, с дължина най-малко 4 m.
(4) Топлоизолацията, включително повърх-
ностният є слой, на въздухопроводи, разполо-
жени в подземните етажи и таваните на сгради 
от всички класове по функционална пожарна 
опасност, както и в помещенията от категории 
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се проекти-
ра с клас по реакция на огън не по-нисък от 
А2. За помещения от категории по пожарна 
опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при температура на 
транспортирания въздух до 80 °С се допуска 
изпълнението на топлоизолация от строителни 
продукти с класове по реакция на огън В и С. 
В местата на преминаване през пожарозащит-
ните прегради топлоизолацията се прекъсва 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2.
(5) Въздухопроводите в помещения от кате-
гория по пожарна опасност Ф5Д (с изключение 
на главните клонове на разклоната въздухопро-
водна мрежа) се изпълняват с топлоизолация с 
клас по реакция на огън D, E или F, прекъсвана 
от зони от строителни продукти с клас по ре-
акция на огън не по-нисък от A2 и с дължина 
на всеки 50 m най-малко 4 m.
Чл. 100. Топлоизолацията на въздухопро-
водите, преминаващи през комуникационните 
вертикални шахти на сградите, се изпълнява 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от A2.
Чл. 101. Транзитно преминаващите възду-
хопроводи през помещения се изпълняват от 
строителни продукти, които съответстват на 
изискванията за клас по реакция на огън А1, 
d-o, s-1.
Чл. 102. (1) Въздухопроводите на смукател-
ните инсталации, засмукващи горими прахове 
и аерозоли, се проектират с кръгло или овално 
сечение.
(2) Не се допуска съединенията на смука-
телните въздухопроводи за въздух или дим с 
температура, по-висока от 80 °С, да се запояват 
с калай или други подобни материали.
Чл. 103. (1) Не се допуска разполагането на 
въздухопроводни канали под нивото на пода в 
помещения от категории на производство по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, в които може да 
има напластяване на взривоопасни газове и пари.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за 
приточни инсталации за продухване на електро-
двигатели, чиито въздухопроводни канали са с 
непрекъснато действаща приточна вентилация 
или са запълнени с пясък.
Чл. 104. Смукателните въздухопроводи в 
помещения от категории на производство по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се разполагат на 
достъпни за наблюдение места. За почистване-
то на въздухопроводи, през които преминават 
взривоопасни или горими прахове и аерозоли, 
се предвиждат устройства или лесноразглобя-
еми звена.
Чл. 105. Разстоянието между смукателните 
въздухопроводи, нагрети до температура, по-
висока от 80 °С, и въздухопроводите за взри-
воопасни газове, пари и прахове е най-малко 
1 m. Въздухопроводите за взривоопасни газове