Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Раздел II
Работа в пожароопасна и/или взривоопасна
среда
Чл. 529. Работата в пожароопасна и/или взри-
воопасна среда се извършва от персонал, който
е запознат:
1. със свойствата на отделяните при произ-
водствения процес газове, прахове, пари и изпа-
рения, които могат да образуват с въздуха или
други окислители пожароопасни или взривоо-
пасни смеси;
2. с класа на помещението и зоните по по-
жарна и взривна опасност;
3. със защитните и конструктивните изпъл-
нения на електрообзавеждането.
Чл. 530. Специфичните изисквания за рабо-
та в пожароопасна и/или взривоопасна среда на
всеки енергиен обект се определят с вътрешни
инструкции, съгласувани с органите за пожар-
на и аварийна безопасност.
Чл. 531. Забранява се подмяна на елементи
или съоръжения от електрически уредби с та-
кива, които не отговарят на проектираните или
не отговарят на класа и категорията, определе-
ни в проектната документация или по експерт-
ното заключение на специализираните органи
за пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 532. Във взривоопасни среди се забраня-
ва да се извършват работи по профилактика и
ремонти на електрически уредби без пълно
изключване на напрежението.
Чл. 533. Дежурният персонал е длъжен да спаз-
ва вътрешните инструкции за безопасност при
работа в пожароопасна и/или взривоопасна среда
и да води дневник за забелязаните нередности.
Чл. 534. (1) Основните ремонти на взриво-
безопасни и взривозащитени съоръжения се из-
вършват съгласно Наредбата за извършване на
основен ремонт на взривобезопасни (руднич-
ни) и взривозащитени електросъоръжения (из-
дание на Министерството на енергетиката,
1983 г.) и по утвърдени от работодателя вът-
решни инструкции за организацията на безо-
пасното извършване на работата.
(2) Работите по ал. 1 могат да се извършват
само от лица, освидетелствани от упълномоще-
на изпитвателна организация.
Чл. 535. (1) За работа във взривоопасна сре-
да се използват инструменти, които не образу-
ват искри при използването им.
(2) При наличие на ацетилен се забранява
използване на медни и помеднени инструменти.
Чл. 536. Влизането в кабелен тунел, колек-
тор, канал и др. в район с възможност за обга-
зяване се извършва със специални защитни
средства (изолиращи противогази) или след
предварителна проверка за отсъствие на газ с
газов анализатор и записване на данните в на-
ряда или оперативния дневник.
Чл. 537. (1) Електрически измервания по
безконтактен начин с преносим уред или без
опасност от образуване на искри при включ-
ване/изключване на уреда към измерваната
верига се извършват с уред във взривозащи-
тено изпълнение, отговарящо на класа на по-
мещението, на категорията на взривяемост и
на групата на възпламеняемост на взриво-
опасната смес.
(2) С уреди в обикновено изпълнение могат
да се извършват измервания при доказана кон-
центрация на взривоопасната смес под 20 % от
долната граница на взривяемост.
Раздел III
Работа в среда с електростатични заряди
Чл. 538. (1) При обслужване и ремонтиране
на машини и съоръжения, които генерират елек-
тростатични заряди, персоналът е запознат със:
1. механизмите на образуване на електро-
статични заряди;
2. вредните и опасните прояви на електро-
статичните заряди;
3. мерките за намаляване на вредното и опас-
ното влияние на електростатичните заряди.
(2) Средствата и методите за защита от елек-
тростатични заряди се определят от характера
на възникване на зарядите, технологията на
работа и вида на съоръженията, чрез вътрешни
инструкции на обектите.
Чл. 539. В среда, генерираща електростатич-
ни заряди, не се разрешава използване на об-
лекло, което натрупва статичен заряд.
Раздел IV
Работа в зони с интензивни електрически
полета
Чл. 540. (1) При преминаване и работа в зони
с интензивни електрически полета персоналът
е запознат със:
1. влиянието на електрическото поле върху
човешкия организъм;
2. средствата за защита от вредно въздейст-
вие на електрическо поле;
3. допустимата продължителност за престой
и работа на всяко работно място.
(2) Допустимата продължителност за прес-
тояване и работа в зони с интензивни електри-
чески полета е регламентирана в стандарта по
охрана на труда и за всеки обект на базата на
измервания се определя с вътрешна инструкция.
Чл. 541. (1) Зоната на влияние на електри-
ческо поле за електропроводна линия е про-
странството под линията, ограничено между две
успоредни линии, отстоящи от проекциите на
крайните фази (проводници) върху земята на
разстояние:
1. при напрежение 110 kV—5 m;
2. при напрежение 220 kV—10 m;
3. при напрежение 400 kV—25 m.
(2) Зоната на влияние на електрическо поле
за открита електрическа уредба е простран-
ството, ограничено в радиус около най-близки-
те тоководещи части, съответстващ на разсто-
янията по ал. 1 за съответното напрежение.
Чл. 542. (1) Интензитетът на електрическото
поле в зоната на влияние се измерва на височина: