Държавен вестник, бр. 46, 2009 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
5. за осигуряване на безопасността достъпът
до неоградените части е ограничен при изпол-
зването на друго техническо решение (напри-
мер посредством водни огледала).
(4) При проектирането на асансьорни уред-
би по ал. 3 се извършва анализ на условията на
околната среда в зависимост от вида на експло-
атация на уредбата.
(5) Когато в шахтата са монтирани повече
асансьори и разстоянието между подвижните
им части е по-малко от 500 mm, подвижните
части на асансьорите се отделят с преграда по
цялата височина на шахтата.
(6) В проектните размери на асансьорната
шахта се включват и допустимите отклонения
от вертикалата—до ± 25 mm. Най-малките до-
пустими отклонения от вертикалата са вклю-
чени в размерите “b3”и “d2” на шахтите на асан-
сьорите съгласно приложение № 6.
(7) В приложения № 7, 8 и 9 са дадени разме-
рите на асансьорните шахти на асансьори от
класове I, II и III.
(8) Когато в една обща шахта се предвиждат
няколко асансьора, разположени един до друг,
вътрешните им размери се определят по един
от следните начини:
1. пълната широчина на общата шахта е рав-
на на сумата от широчините на отделнитe шах-
ти и сумата от широчините на граничните прос-
транства между шахтите, като всяка гранична
широчина е най-малко 200 mm;
2. дълбочината на общата шахта е равна на
дълбочината на шахтата за индивидуални асан-
сьори.
(9) Размерите на асансьорните шахти на асан-
сьори от клас VI се приемат по табл. 2 на при-
ложение № 4 след съгласуване с производителя
на асансьора.
(10) При проектирането на асансьорни шах-
ти се спазват и изискванията по чл. 19 и 20
НСИОСАТПУ.
Чл. 19. (1) Асансьорната шахта се проекти-
ра с вентилационна система. Не се допуска из-
ползването на вентилационната система на шах-
тата за вентилация на помещения, които не при-
надлежат на асансьора.
(2) В шахтата не се допуска разполагането
на електрически проводници или на други по-
добни части, които не принадлежат на асан-
сьора.
(3) Шахтата се проектира така, че да издър-
жа на натоварванията, създавани от:
1. повдигателния механизъм;
2. направляващите елементи при задейства-
не на захващащия механизъм;
3. ексцентрично разположен товар в каби-
ната;
4. действието на буферите при въздействи-
ето на устройството срещу отскачане на опъ-
ващото устройство на уравновесяващите въ-
жета;
5. товарене и разтоварване на кабината и др.
(4) За осигуряване на безопасната работа на
асансьора шахтните стени се проектират така,
че при прилагането на произволно място на
равномерно разпределена сила 300 N, перпен-
дикулярно върху едната или другата стена, вър-
ху площ 5 cm2:
1. да са устойчиви без остатъчни деформации;
2. да са устойчиви без еластични деформа-
ции, по-големи от 15 mm.
(5) Шахтната стена, разположена откъм стра-
ната на входа на кабината, се проектира така,
че по цялата широчина на входа на кабината да
се образува плътна повърхност, с изключение
на хлабините, необходими за отваряне и затва-
ряне на вратите.
(6) Проектните размери (светлите отвори)
на шахтните врати се предвиждат с по-големи
размери в сравнение с координационните раз-
мери (отворите) на кабинните врати, както
следва:
1. широчината на кабинната врата (b2) се
увеличава с 300 mm;
2. височината на кабинната врата (h3) се
увеличава с 200 mm.
(7) Подът на шахтната яма се проектира
така, че да поема натоварването от направля-
ващите елементи: силата, дължаща се на ма-
сата на направляващите елементи, и опорната
реакция в момента на сработване на захваща-
щия механизъм.
(8) Подът на шахтната яма под буферите на
кабината или под хидравличния цилиндър (за
хидравличните асансьори) се проектира така,
че да издържа на четирикратна статична сила,
създавана от масата на напълно натоварена
кабина, а подът на шахтната яма под буферите
на противотежестта или под зоната на движе-
ние на уравновесяващия товар да издържа на
четирикратна статична сила, създавана от ма-
сата на противотежестта или от масата на урав-
новесяващия товар.
Чл. 20. (1) Подът на шахтната яма се проек-
тира гладък и равен, с изключение на основата
на буфера, направляващите елементи и устройс-
твото за отводняване.
(2) Шахтната яма се защитава срещу про-
никване на вода.
(3) В шахтната яма се предвиждат:
1. устройство за аварийно спиране;
2. извод за включване на електрически инс-
трументи и прибори;
3. включвател на осветлението на шахтата;
4. стълба за достъп до дъното на шахтната
яма.
(4) Под асансьорните шахти се допуска уст-
ройване на помещения за пребивававане на хора
в тях, при условие че:
1. подът на шахтната яма е проектиран така,
че да издържа на удар при падане на противоте-
жестта на асансьора от най-високата точка на