Държавен вестник, бр. 78, 2021 г., стр. 11

БРОЙ  78	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  11  
64. След параграф 7.4.3.4 се добавя след­
ният нов параграф 7.4.3.5 и параграфи 7.4.3.5 
до 7.4.10 се преномерират като параграфи 
7.4.3.6 до 7.4.11:
„7.4.3.5 Параграф 7.4.3.4 не се прилага за 
прегради, прозорци и странични люкове, 
изработени от стъкло, които се считат за 
незапалими и отговарят на изискванията 
за повърхности с бавно разпространение на 
пламъка или за изделията и материалите, 
посочени в 7.4.3.3.“
65. Последното изречение на параграф 
7.4.4.1 се заличава.
66. След параграф 7.4.4.1 се добавя след­
ният нов параграф 7.4.4.2 и параграфи 7.4.4.2 
и 7.4.4.3 се преномерират като параграфи 
7.4.4.3 и 7.4.4.4:
„7.4.4.2. Откритите стълбища могат да 
бъдат разположени в обществени помеще­
ния, състоящи се само от две палуби, при 
условие че стълбищата се намират изцяло в 
тези обществени помещения и са изпълнени 
следните условия:
.1 всички нива се използват за една и 
съща цел;
.2 площта на отвора между долната и 
горната част на помещението е поне 10 % от 
площта на палубата между горната и долната 
част на помещението;
.3 конструкцията е такава, че лицата в 
помещението да са наясно или лесно да могат 
да бъдат известени за възникващ пожар или 
друга опасна ситуация в това помещение;
.4 от двете нива на помещението са оси­
гурени достатъчно аварийни изходи, водещи 
директно към съседна безопасна зона или 
отделение; и
.5 цялото помещение се обслужва от един 
отсек на спринклерната система.“
67. Второто изречение на преномерирания 
параграф 7.4.4.4 се заменя със следното:
„Не се изискват пожарозащитни прегради 
в обществени помещения на плавателни съ­
дове от категория А, които имат само едно 
обществено пространство, и на други плава­
телни съдове в помещения с открити тавани 
(перфорирани тавани), където отворът е 40 % 
или повече и таванът е разположен по такъв 
начин, че пожар зад тавана да може лесно да 
бъде видян и потушен.“
68. В края на параграф 7.5.2 се добавя 
следното изречение:
„Използването на алуминий в резервоари 
за смазочно масло за двигатели или във фил­
търни корпуси за смазочно масло, вградени 
в двигателите, се приема.“
69. В параграф 7.6.1 между двете изречения 
се вмъква следното изречение:
„Органите за управление са леснодостъпни, 
както и ясно и трайно маркирани и посочват 
дали спирателният клапан е отворен или 
затворен.“
70. В параграф 7.6.3.2 думите „(връзката 
между тръбата и абсорбатора в камбузите)“ се 
добавят след думите „долния край на тръбата“.
71. В параграф 7.6.3.4 думата „средства“ 
се заменя с думите „дистанционно средство, 
разположено с горните органи за управление“.
72. В края на параграф 7.6.3.5 се добавя 
следното изречение:
„Осигурява се най-малко един люк в бли­
зост до изпускателния вентилатор, а другите 
се разполагат в зони с голямо натрупване на 
грес, като например долния край на възду­
ховода, както е посочено в 7.6.3.2.“
73. В края на параграф 7.6.4 се добавя 
следният текст:
„Противопожарните и димните клапани се 
разполагат така, че да бъдат леснодостъпни. 
Когато са разположени зад тавани или об­
шивки, те трябва да бъдат снабдени с врата 
за проверка, маркирана за идентифициране на 
клапана. Такава идентификация се поставя и 
на всички необходими дистанционни органи 
за управление.“
74. В параграф 7.6.6 преди последното из­
речение се вмъква следното изречение:
„Ръчно затваряне може да се постигне 
чрез механични средства за освобождаване 
или чрез дистанционно управление на проти­
вопожарния или димен клапан посредством 
надежден електрически превключвател или 
механизъм за пневматично освобождаване 
(т.е. с пружинно натоварване и т.н.).“
75. В параграф 7.7.1 след първото изречение 
се вмъква следното изречение:
„Контролните пунктове, които обикновено 
не са заети (напр. аварийните генераторни 
отделения), не трябва да бъдат снабдени с 
пунктове за ръчни противопожарни кранове.“
76. В параграф 7.7.1.1.4 в края на първото 
изречение се добавят думите „всеки от кои­
то се състои от група детектори за пожар и 
пунктове за ръчни противопожарни кранове, 
както са показани в указващия блок, изискван 
от настоящия параграф“.
77. В параграф 7.7.1.1.9, в първото изречение 
текстът след „7.11.1“ се заличава и се добавя 
ново изречение в края на параграфа, както 
следва:
„Независимо от предходните изисквания 
на настоящия параграф, Администрацията 
може да приеме, че един и същ отсек от 
детектори може да обслужва помещения на 
повече от една палуба, ако тези помещения 
са разположени в предния или задния край 
на плавателния съд или са така разположени, 
че да образуват общи помещения на различни 
палуби (напр. помещения за вентилатори, 
камбузи, обществени помещения и т.н.).“
78. В края на параграф 7.7.1.1.10 се добавя 
следното изречение:
„В случай на система за откриване на по­
жари с дистанционно и индивидуално разпоз­