Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
3. устойчивост и носимоспособност на 
строителните конструкции (провеждане на 
проверки на строителните конструкции, 
оценка на тяхното състояние и установяване 
на дефектите и деформациите).
(3) В зависимост от установените причини 
за нарушаване на функционирането на канали-
зационната мрежа се предприемат съответните 
действия за тяхното отстраняване.
Чл. 162. При техническата експлоатация 
на канализационните мрежи се извършват 
периодично в съответствие с плана за екс-
плоатация и поддържане следните дейности:
1. капаците, стъпалата или стълбите и дън-
ните части на ревизионните шахти и ревизи-
онните отвори се почистват от замърсявания, 
като при необходимост се извършва ремонт, 
възстановяване и обновяване на шахтите, 
както и подмяна на стъпалата или стълбите;
2. дъждоприемните шахти се почистват 
най-малко един път годишно и редовно се 
проверява количеството на задържаните отпа-
дъци, които при необходимост се отстраняват;
3. извършва се постоянен контрол на със-
тоянието на конструкцията на каскадните 
шахти, капаците и стъпалата или на стълбите 
им; каскадните шахти се почистват редовно 
по механичен или хидравличен начин;
4. извършват се наблюдения на водните 
нива, на честотата на преливанията и др. на 
дъждопреливните шахти за контролиране на 
тяхното действие и редовен контрол на състоя-
нието на тяхната конструкция и почистването 
им от замърсявания;
5. проверява се състоянието на затворните 
устройства (спирателни кранове или саваци) 
на дюкерите, като при необходимост се ре-
монтират или заменят с нови, периодично се 
извършва визуална проверка на тръбопрово-
дите и периодично почистване на входната 
и изходната шахта на дюкерите и промиване 
на тръбопроводите;
6. извършва се редовен контрол на състо-
янието на конструкцията на задържателните 
резервоари, на средствата за осигуряване на 
достъп до дъното им, на капаците на входните 
отвори и др.;
7. при откритите задържателни резервоари 
се контролира стабилното закрепване на 
предпазните парапети, въжетата и др.;
8. извършва се редовен контрол и поддър-
жане на помпените агрегати, електрозахран-
ването, тръбопроводите, арматурите, сградата 
на помпената станция и др.;
9. след изпразване на задържателните ре-
зервоари се извършва механично почистване 
на дъното им и/или хидравлично отмиване 
на утайките;
10. при влизане в закрити съоръжения 
на канализационната мрежа се предприемат 
необходимите мерки за осигуряване на здра-
вето и безопасността на експлоатационния 
персонал в съответствие с изискванията на 
нормативните актове за здравословни и без-
опасни условия на труд.
Чл. 163. (1) След всяко въвеждане в експло-
атация (след първоначално изграждане и след 
реконструкции) всяка вакуумна канализаци-
онна система в съответствие с изискванията 
на българските стандарти за вакуумни кана-
лизационни системи се подлага на следните 
изпитвания:
1. шум;
2. минимален вакуум в разклоненията на 
системата;
3. съотношение въздух/отпадъчни води;
4. време за възстановяване на вакуума;
5. способност на системата за автоматично 
възобновяване на нейната работа;
6. функциониране на управлението и на 
алармената система във вакуумните станции; 
7. необходимо време за подмяна на смука-
телните вентили и помпените агрегати.
(2) При техническата експлоатация на 
вакуумните канализационни системи се из-
вършват следните основни дейности:
1. вътрешен оглед на сградните канализа-
ционни шахти и на устройствата в тях най-
малко на всеки шест месеца, като един път 
годишно се извършва почистване и промиване 
на събирателния резервоар, фасонните части 
и вентилационните тръби;
2. най-малко един път на пет години се 
извършва основен преглед на смукателните 
вентили, като при необходимост те се заме-
нят с нови;
3. на всеки 1 – 2 седмици се извършва 
визуален оглед на вакуумната станция;
4. регистрират се часовете на работа на 
вакуумните устройства и на нагнетателните 
помпи, като се отчита разходът на електри-
ческа енергия;
5. извършва се редовен преглед на меха-
ничното и електрическото оборудване.
Чл. 164. При експлоатацията на напорните 
канализационни системи се извършват след-
ните основни дейности:
1. при необходимост се промиват с въздух 
или вода клоновете на мрежата посредством 
промивни кранове в началото на всеки клон;
2. извършва се редовен оглед и почистване 
на черпателните резервоари;
3. извършва се постоянен контрол на 
действието на системите за управление на 
помпените агрегати;
4. неизползваните участъци от напорните 
канализационни мрежи се изключват от екс-
плоатация, за да не се намалява създаваният 
от помпите напор и да се предотврати навли-
зането в мрежата на подземни води;
5. редовна проверка на функцията на ав-
томатичните въздушници.