Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 103

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  103  
Таблица 5.3 – Коефициент за хидравличен баланс
Коефициент за хидравличен баланс на мрежата
faux,rbl
Балансирана
1,00
Небалансирана
1,15
fspecial = 1
6. Входни корелации на коефициента за възстановима спомагателна енергия
Таблица 6.1 – Коефициент за възстановима спомагателна енергия
Коефициент за възстановима спомагателна енергия
faux,rbl
Помпа с изолация
0,10
Помпа без изолация
0,25
Ч А С Т  О С М А
АДАПТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОПОМПА В РЕАЛНИ 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ
Реалните експлоатационни условия, в които се предвижда да работи термопомпен агрегат за 
генериране на енергия за отопление, охлаждане и/или гореща вода за битови нужди, обикновено 
се различават от условията, при които производителят на агрегата извършва началните изпитвания 
и декларира измерените им стойности. 
Специализираните стандарти БДС ���������������������������������������������������������
EN 14825�������������������������������������������������
 и БДС ������������������������������������������
EN 14�������������������������������������
511 представят изискванията към усло­
вията за измерване на характеристиките и основните изчислителни формулировки за изчисляване 
на т.н. референтни стойности.
Директното използване на референтните стойности на енергийните характеристики на термо­
помпен агрегат, предвиден за експлоатация при определени условия – както по отношение на па­
раметрите на нископотенциалния енергиен източник, така и на параметрите на хладилния цикъл 
в агрегата, води до нереални резултати. Необходимо е привеждане (адаптиране) на тези получени 
от измерване при т.н. референтни условия стойности към предвидените реални експлоатационни 
условия.
Един общ подход за такава идентификация се основава на интерполация или екстраполация по 
установените при референтните условия данни към параметрите на предвидените реални експло­
атационни условия. Когато производителят на термопомпения агрегат е предоставил информация 
за енергийните характеристики на конкретния агрегат за 4 или повече референтни точки, по тази 
информация може да се идентифицира с достатъчно висока за преследваните цели корелационна 
достоверност в зависимост от вида:
– ������������������������������������������������������������������������������������
при термопомпи, оползотворяващи топлината на нископотенциален топлинен източник въз­
дух и при същите режимни параметри на хладилния цикъл, както референтните:
1) идентификация по данните от производителя;
2) интерполация/екстраполация по локалните климатични данни
,	
(1)
в която: 
 е коефициентът на трансформация при конкретните референтни условия;
 – температурата на нископотенциалния енергиен източник (въздух) на входа на 
изпарителя, оС;
– относителната влажност на входящия в изпарителя въздух;
В – барометричното налягане в референтната точка, Pa.
Когато в продуктовата информация на производителите не са налични данни за относителна­
та влажност и барометричното налягане, оценката на функцията в (1) се извършва по параметър 
„температура“.
Отчита се СОР за умерен климат за температури +2°С и +7°С от продуктовата информация на 
термопомпата.
С интерполация се изчислява COP за средна температура и влажност за отоплителен сезон за 
съответната климатична зона в България, за където е предназначена термопомпата. За изчислени­
ята се използват данните от таблица 8.4.
В случаите, когато няма достатъчна информация за коректна идентификация на зависимостта 
(например параметрите на реалния хладилен цикъл на термопомпата са различни от референтни­
те), е възможен подход, основаващ се на ексергийната ефективност, както е определено в стандарта 
БДС EN 16316-4-2.