Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 20

С Т Р .  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
1. неравномерното разширяване и де-
формация;
2. външното налягане на топлоносителя;
3. допълнителното вътрешно налягане в топ-
лоотделящия елемент, дължащо се на продук-
тите на делене;
4. облъчването на горивото и другите мате-
риали в горивната касета;
5. промяната на налягането и температура-
та в резултат на изменение на мощността;
6. химичните въздействия;
7. статичните и динамичните натоварвания,
включително вибрации, създавани от потока на
топлоносителя, и механични вибрации;
8. промяната в условията на топлопредава-
нето, които могат да бъдат следствие от дефор-
мации или химични въздействия.
Раздел III
Системи за спиране на реактора
Чл. 48. В проекта трябва да бъдат предви-
дени най-малко две независими, основани на
различни принципи на действие, системи за
спиране на реактора, всяка от които е способ-
на независимо от другата да приведе и под-
държа активната зона в подкритично състоя-
ние с отчитане на принципа на единичния
отказ или грешка на персонала при всички
експлоатационни състояния, проектни аварии
и максимална стойност на ефективния кое-
фициент на размножение.
Чл. 49. Поне една от системите за спиране
на реактора трябва да притежава при всички
експлоатационни състояния и проектни аварии:
1. ефективност, достатъчна да приведе и
поддържа активната зона в подкритично със-
тояние с отчитане на възможното освобожда-
ване на реактивност;
2. бързодействие, достатъчно за привежда-
не на активната зона в подкритично състояние
без нарушаване на проектните предели за пов-
реждане на топлоотделящите елементи, опре-
делени за проектни аварии (с отчитане на дейс-
твието на системата за аварийно охлаждане на
активната зона).
Чл. 50. (1) Поне една от системите трябва да
изпълни функциите на аварийно спиране на
реактора. Работните органи на системата за
аварийно спиране на реактора, без отчитане
действието на най-ефективния орган, трябва да
притежават:
1. бързодействие, достатъчно за привежда-
не на активната зона в подкритично състояние
без нарушаване на пределите за безопасност при
очакваните експлоатационни събития;
2. ефективност, достатъчна за привеждане и
поддържане на активната зона в подкритично
състояние при очаквани експлоатационни съ-
бития и проектни аварии.
(2) В случай че ефективността на системата за
аварийно спиране на реактора е недостатъчна за
продължително поддържане на активната зона в
подкритично състояние, трябва да бъде предви-
дено автоматичното задействане на друга систе-
ма за спиране на реактора, която притежава дос-
татъчна ефективност за поддържане на активна-
та зона в подкритично състояние с отчитане на
възможното освобождаване на реактивност.
(3) Системата за аварийно спиране на реак-
тора трябва да има не по-малко от две незави-
сими групи работни органи. Работните органи
трябва да се привеждат в действие от всяко
междинно или работно положение.
(4) С технически средства трябва да бъде
изключена възможността за въвеждане на по-
ложителна реактивност от средствата за въз-
действие върху реактивността, ако работните
органи на системата за аварийно спиране на
реактора не са въведени в работно положение.
Чл. 51. Всички работни органи на системата
за аварийно спиране на реактора трябва да имат
указатели на междинните положения, сигнали-
затори на крайните положения и крайни изк-
лючватели, задействащи се по възможност не-
посредствено от работния орган. Другите сред-
ства за спиране на реактора трябва да имат
указатели за положение.
Чл. 52. При съвместяване на функции за
управление на реактивността и мощността на
реактора с функции за аварийно спиране на
реактора в проекта трябва да бъде разработен
и обоснован редът за тяхното използване с оси-
гуряване приоритет на функциите за аварийно
спиране на реактора.
Раздел IV
Система на контура на топлоносителя
на реактора
Чл. 53. (1) Системата на контура на топло-
носителя на реактора и свързаните с нея спома-
гателни, управляващи и защитни системи за
безопасност трябва да бъдат проектирани с
достатъчен запас така, че да не се допуска пре-
вишаване на проектните предели за контура на
топлоносителя на реактора при всички експло-
атационни състояния.
(2) В проекта трябва да бъдат предвидени
устройства за намаляване на налягането в кон-
тура на топлоносителя на реактора, чието за-
действане да не води до неприемливи изхвърля-
ния на радиоактивни вещества при всички екс-
плоатационни състояния и проектни аварии.
Чл. 54. (1) Компонентите, тръбопроводите
и укрепващите конструкции на контура на топ-
лоносителя на реактора трябва да издържат
всички статични и динамични натоварвания и
температурни въздействия, възникващи в кой-
то и да е техен компонент при всички постули-
рани изходни събития.
(2) Материалите, които се използват за про-
изводство на компонентите на контура на топ-
лоносителя на реактора, трябва да се избират
така, че да се намалят тяхната активация и ве-
роятността за развитие на пукнатини и неут-
ронно окрехкостяване с отчитане на предпола-
гаемото влошаване на техните характеристики