Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
(2) При междинни стойности на температура-
та на водата коефициентът на топлоотдаване k
съгласно табл. 9 се определя чрез интерполация.
Таблица 9
№
Вид на съо-
Коефициент на топлоотдаване k
по
ръжението
при температура на въздуха, °С
ред
0
10
20
30
40
1.
Охладител-
0,001 0,0012 0,0014
0,0015 0,0016
ни кули и
пръскални
басейни
2.
Охладител-
0,00070 0,0009 0,0011
0,0013 0,0015
ни езера
(3) Загубите на вода от изпарение в охлади-
тели оросителен тип, изчислени по формула (4),
се увеличават два пъти, а загубите на вода вслед-
ствие отнасяне от вятъра се определят съглас-
но табл. 10.
Таблица 10
№
Тип на охладителя
Загуби на вода вследствие
по
отнасяне от вятъра в % от
ред
  количеството на охлажда-
ната вода
1.
Вентилаторни ох-
ладителни кули с
жалузи:
а) без съдържание
от 0,1 до 0,2
на опасни вещества
в оборотната вода;
б) със съдържание
0,05
на опасни вещества
2.
Охладителни кули
от 0,05 до 1
без жалузи и ороси-
телни топлообмен-
ни апарати
3.
Охладителни кули
от 0,01 до 0,05
с жалузи
4.
Открити и пръскал-
от 1 до 1,5
ни охладителни кули
5.
Пръскални басейни
с производителност, 
m3/h:
а) до 500
от 2 до 3
б) от 500 до 5000
от 1,5 до 2
в) над 5000
от 0,75 до 1
Г л а в а  о с м а
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДО-
СНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ОТ РАДИО-
АКТИВНО, ХИМИЧНО И БАКТЕРИОЛО-
ГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 195. (1) При проектиране на нови или
при преустройство и реконструкция на същест-
вуващи водоснабдителни системи или на техни
елементи, предназначени за работа при специ-
ални условия под въздействието на радиоактив-
но, химично и бактериологично замърсяване,
вследствие на крупни производствени аварии и
др., се спазват изискванията на тази глава.
(2) Водоснабдителните системи в зони с въз-
можно радиоактивно замърсяване от ядрени
централи и други поразяващи фактори се про-
ектират задължително при спазване на изиск-
ванията за работа при специални условия.
(3) При специални условия водоснабдител-
ните системи се проектират след съгласуване
на заданието за изработване на инвестицион-
ния проект и след определяне на продължител-
ността на експлоатацията им с органите на ДА
“ГЗ” в зависимост от вида и силата на поразя-
ващите фактори.
Чл. 196. Всяка водоснабдителна система се
проектира така, че да може да работи и при
въвеждане на режимно подаване на водата.
Чл. 197. (1) Подаването на вода за населе-
нието се осигурява от херметизирана водос-
набдителна система или от херметизирани
напорни резервоари, помпени станции и мест-
ни водоизточници.
(2) Към водоснабдителните съоръжения, за
чието обслужване е необходим персонал, се
проектират подходящи херметизирани помеще-
ния с вентилационни инсталации и резервоар
за питейна вода.
Чл. 198. В проектите на водоснабдителни
системи, предназначени за работа при специ-
ални условия, се включва част “Екологичен
анализ”.
Чл. 199. Когато няма естествено защитени
подземни води, по преценка на органите на МЗ
се допуска използването на води, които са за-
щитени, но не отговарят на изискванията за
качество.
Чл. 200. (1) При специални условия водос-
набдителните норми за хора и животни се при-
емат 30 % от водоснабдителните норми при
нормални условия за съответната категория
населено място. За производствени сгради тези
норми се определят в съответствие с техноло-
гичните нужди.
(2) Разходът на вода за пожарогасене се оп-
ределя съгласно чл. 19.
(3) Коефициентите на денонощна и часова
неравномерност се приемат както при нормал-
ни условия.
Раздел II
Водоизточници
Чл. 201. (1) При проектиране на водоснаб-
дителни системи в урбанизирани територии,
предназначени за работа при специални усло-
вия, се използват естествено защитени подзем-
ни води след извършване на съответните хид-
рогеоложки проучвания.
(2) Допуска се използването на незащитени
естествени подземни или повърхностни води
след провеждане на надеждни технически ме-
роприятия за осигуряване защитата на водоиз-
точниците от външни радиоактивни, химични
и бактериологични замърсители.
Чл. 202. (1) За всички новопроектирани во-
доснабдителни системи се осигуряват два неза-
висими водоизточника, единият от които е под-
земен.