Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 12

С Т Р .  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
(2) Максималната допустима продължител-
ност на режима с еднофазно земно съединение
се определя от производителя на кабела или
съответния стандарт.
Чл. 115. (1) Товарите на КЛ и напрежението
в различните точки на мрежата трябва да се
измерват най-малко 2 пъти годишно, в това
число 1 път в периода на върховия товар.
(2) Въз основа на измерванията по ал. 1 се
уточняват режимите и схемите на работата на
кабелните мрежи. За контролиране на макси-
малния товар се монтират амперметри.
Чл. 116. (1) Огледите на КЛ с напрежение до
35 kV трябва да се извършват, както следва:
1. трасета на положените в земята кабели—
съгласно местни инструкции, но най-малко 1
път на 3 месеца;
2. кабели, положени в колектори, тунели и
по мостове—най-малко 1 път на 3 месеца;
3. крайни кабелни глави на линии с напре-
жение над 1000 V—1 път на 6 месеца, на линии
под 1000 V—1 път годишно; кабелни глави,
монтирани в трафопостове, разпределителни
пунктове и в подстанции, се оглеждат едновре-
менно с огледа на другите съоръжения;
4. кабелни шахти—2 пъти годишно;
5. подводни кабели—съгласно местни инст-
рукции.
(2) Сроковете за огледите на КЛ от инже-
нерно-техническия персонал се установяват
съобразно местните условия.
(3) При наводнения и силни дъждове трябва
да се извършват извънредни обходи.
Чл. 117. Огледите на трасето и съоръжения-
та на маслонапълнените кабелни линии с на-
прежение 110 kV се извършват, както следва:
1. трасета на положени в земята кабели—2
пъти месечно;
2. положени в колектори и тунели кабели—
1 път на 3 месеца;
3. кабелни шахти със спирателни или полу-
спирателни муфи—1 път на 3 месеца;
4. апаратури за поддържане на постоянно
налягане на маслото в кабелите, които имат
сигнализация за изменение на налягането на
маслото—1 път месечно;
5. апаратури за поддържане на постоянно
налягане на маслото в кабелите, които нямат
сигнализация за изменение на налягането на
маслото—съгласно местни инструкции.
Чл. 118. (1) В тунелите, колекторите, кана-
лите и другите съоръжения на КЛ трябва да се
поддържа чистота. Кабелите и металните кон-
струкции, върху които са положени кабелите,
при необходимост се боядисват с антикорози-
онни вещества.
(2) Тунелите и колекторите, в които може да
попадне вода, трябва да имат средства за из-
помпване на подпочвените и дъждовните води.
Чл. 119. Административните ръководства на
предприятията (организациите), на територия-
та на които се извършват изкопни работи близо
до кабелни линии, трябва да осигуряват наблю-
даващи лица, които да отговарят за сигурност-
та и целостта на КЛ.
Чл. 120. (1) В районите на електрифицира-
ния жп транспорт (трамваи, жп линии и др.)
трябва да се извършва проверка на състояние-
то на кабелите, като се измерва и големината
на блуждаещите токове.
(2) Периодичността на проверките е 2 пъти
в първата година от експлоатацията на КЛ или
на електрифицирания транспорт, а след това—
съгласно приложение № 2.
Чл. 121. (1) При откриване на опасни потен-
циали и плътности на блуждаещите токове по
кабелните мрежи трябва да се вземат мерки за
предотвратяване разрушаването на кабелите от
електрокорозия, като при това се има предвид
и необходимостта от защита на кабелите от
почвена или химическа корозия.
(2) Защитните уредби трябва да се наблюда-
ват в съответствие с местна инструкция.
Чл. 122. Основният ремонт на КЛ се извър-
шва по график, разработен въз основа на огле-
дите и изпитванията и одобрен от отговорника
за техническата експлоатация на енергосъоръ-
женията на предприятието (организацията).
Чл. 123. (1) Извършването на ремонтни ра-
боти на крайни кабелни муфи се разрешава само
при изключен и заземен от двете страни кабел.
(2) Ремонтът на крайни и съединителни ка-
белни муфи в разпределителните уредби и по
КЛ се извършва само при пълно изключване и
заземяване на линиите.
Чл. 124. Разкопаване на кабелните трасета
или извършване на изкопни работи близо до
тях се прави само с разрешение на организаци-
ята, експлоатираща тези съоръжения. В тези
случаи трябва да бъде осигурен надзор върху
запазването на кабелите през цялото време на
работата, а разкритите кабели да бъдат укрепе-
ни, за да не провисват, и да бъдат защитени от
механични повреди. На мястото на работата
трябва да бъдат поставени сигнални лампи,
предупредителни плакати и знаци.
Чл. 125. (1) На непосредствения изпълнител
на работата трябва да бъде посочено точното
разположение на кабелите, да бъде разяснен
начинът на работата и да бъде взето от него
писмено потвърждение, че е получил посоче-
ните сведения и указания.
(2) При механизирано извършване на разко-
паване да се осигуряват всички необходими мер-
ки за защита на кабелите от механични повреди.
Чл. 126. Когато при направата на изкопи за
тръбопроводи се срещнат кабели и други кому-
никации, местата на които не са известни и не са
посочени в схемите, изкопните работи трябва да
се прекратят до изясняване на положението от
ръководителя на обекта и до получаване на ука-
зания от експлоатиращата съоръженията орга-
низация. Направата на изкопи и канали в места,
където са положени кабели и подземни съоръ-
жения, се извършва само с повишено внимание.
Чл. 127. Разкопаването на дълбочина по-
голяма от 0,4 m в местата, където са положени
кабели, трябва да се извършва внимателно, като
се има предвид, че най-малката дебелина на
земния слой около кабела е 0,25 m. След навли-
зане в този слой пръстта трябва да се изважда
от кабелния канал много внимателно и само с
лопата—използването на кирки и други подоб-
ни инструменти се забранява.