Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 51

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  51  
мишлени обекти извън площадката и между 
енергийните блокове на същата площадка. 
Взаимодействието между системите се отчита 
при всички експлоатационни състояния и 
аварийни условия, включително при външни 
опасности.
(2) Оценката отчита не само физическото 
взаимодействие, но и ефектите от експлоа­
тацията, техническото обслужване, отказите 
или неизправността на една система върху 
условията на работа на друга система, важна 
за безопасността. Взаимодействието между 
системи, принадлежащи към различни нива 
на защитата в дълбочина, трябва да се избягва 
с подходящи проектни решения. 
(3) На оценка подлежи взаимодействието 
енергийна система – ЯЦ във връзка с осигу­
ряване на надеждност на електроснабдяването 
на системите, важни за безопасността.
(4) При екстремни климатични условия 
или при външна опасност, засегнала повече 
от един енергиен блок на площадката, се 
оценяват възможностите на общите поддър­
жащи системи, на системите за отвеждане 
на остатъчното топлоотделяне и на крайния 
поглътител на топлина да изпълняват функ­
цията на безопасност за обоснован период.
Чл. 71. (1) Експлоатиращата организация 
провежда независима проверка на оценката 
на безопасността преди нейното използване 
или представяне за регулаторен преглед. Не­
зависимата проверка се извършва от експерти 
с подходяща квалификация и опит, които не 
са участвали в оценката на безопасността. В 
обхвата на независимата проверка се включват:
1. цялостен преглед на пълнотата на оцен­
ката на безопасността и на начина, по който 
е изпълнена и представена;
2. подробен преглед на отделни аспекти от 
оценката на безопасността, които имат най-
голямо влияние върху безопасността;
3. преглед на използваните в анализа на 
безопасността модели и данни от гледна точка 
на тяхната актуалност, представителност и 
приложимост.
(2) Проектните основи, оценката на без­
опасността и техническите и организационните 
мерки, осигуряващи прилагането на концепци­
ята за защита в дълбочина, се документират 
в предварителен, междинен и окончателен 
отчет за анализ на безопасността, свързани 
с разрешителния режим по ЗБИЯЕ. 
(3) Отчетът за анализ на безопасността 
потвърждава изпълнението на изискванията 
за безопасност и се използва в подкрепа на 
безопасната експлоатация, включително при 
оценката на последствията за безопасността 
от изменения в проекта и експлоатационните 
практики. 
(4) Експлоатиращата организация поддър­
жа в актуално състояние отчета за анализ на 
безопасността в съответствие с извършените 
изменения на КСК, важни за безопасността, 
проведените нови оценки и анализи и дейст­
ващите изисквания за безопасност. Отчетът 
трябва да се обновява своевременно и когато 
е налице нова информация за оценката на 
безопасността, включително отнасяща се до 
характеристиките на площадката и района на 
разполагане на ЯЦ.
Раздел II
Детерминистичен анализ на безопасността
Чл. 72. (1) За определяне на поведението 
на реакторната инсталация и басейна за съх­
ранение на отработено гориво при събития и 
състояния, специфични за ЯЦ, се извършва 
детерминистичен анализ на безопасността, 
който включва неутронни, термохидравлични, 
радиологични, термомеханични и якостни 
пресмятания. 
(2) Определените в проектните основи 
събития и състояния на ЯЦ се групират и 
анализират в отделни категории с различни 
критерии за приемливост по чл. 47, за да се 
демонстрира, че събитията с най-висока чес­
тота нямат радиологични последствия извън 
площадката и че събитията с потенциални 
последствия са много малко вероятни и из­
пълняват целите на безопасност по чл. 4, ал. 3 
и 4. В зависимост от очакваната честота на 
поява и възможните последствия се разгра­
ничават следните категории: 
1. стационарни състояния и преходни про­
цеси при нормална експлоатация;
2. очаквани експлоатационни събития;
3. аварии без стопяване на ядреното гориво;
4. аварии със стопяване на ядрено гориво.
(3) В категорията на стационарните със­
тояния и преходните процеси при нормална 
експлоатация се анализират специфични за 
енергийния блок режими на: пускане; работа 
на мощност; поддържане в горещо състояние; 
спиране до горещо състояние; спиране до сту­
дено състояние; презареждане; разгряване и 
разхлаждане с максимално допустима скорост; 
стъпаловидно изменение на натоварването; 
изменение на натоварването в различни диапа­
зони на мощност; понижаване на мощността от 
ниво на пълна мощност до ниво на собствени 
нужди; гранични състояния, определени от 
пределите и условията за експлоатация.
(4) В категорията на очакваните експлоата­
ционни събития се анализират специфични за 
енергийния блок преходни процеси, типично 
свързани със загуба на работно и/или резервно 
електрозахранване, изключване на турбогене­
ратор/турбогенератори, откази в системите за 
контрол и управление, спиране на една или 
няколко главни циркулационни помпи.
(5) В категорията на авариите без стопяване 
на ядреното гориво се анализират специфични 
за енергийния блок постулирани индивидуални 
изходни събития и събития с множествени