Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
противления, които в процеса на експлоатаци-
ята се запазват неизменни, трябва да бъдат от-
белязани с червена черта.
Чл. 362. Контактните съединения на захран-
ващите шини и на електрододържателите тряб-
ва да се подлагат на периодични прегледи най-
малко 1 път на 6 месеца, като състоянието на
контактите се поддържа в съответствие със за-
водските инструкции за експлоатация и ремонт
на пещната уредба и местните инструкции.
Чл. 363. Контролът на качеството на масла-
та и проверката на контактите в превключвате-
лите, трансформаторите и маслените прекъсва-
чи се извършват в съответствие с инструкциите
на производителя или с периодичност, опреде-
лена от отговорника за техническата експлоата-
ция на енергообзавеждането на предприятието.
Чл. 364. (1) Всички подготвителни работи
за топене в уредба за електрошлаково топене
трябва да се извършват при изключен транс-
форматор.
(2) В случаите, когато един трансформатор
захранва поредно 2 електрошлакови уредби, чрез
специална инсталация трябва да се осигури
безопасна подготовка на втората уредба през
времето, когато е включена първата.
Чл. 365. (1) Електрододържателите, елект-
родите на дъговите пещи и електрическата част
на електротермичната уредба трябва да се под-
лагат на всекидневен преглед. При влошаване
на контактите между електродите и електродо-
държателите, в нипелните контакти на елект-
родите и др. или при забелязване на други де-
фекти трябва да се извършва съответен ремонт.
(2) За намаляване на загубите на електри-
ческа енергия трябва да се обръща внимание на
качеството на контактната система на елект-
родите и на нипелните съединения и да се оси-
гурява плътно стягане на електродите.
Чл. 366. Контактните повърхности на елек-
трододържателите на дъговите пещи трябва да
се почистват периодично от ръжда:
1. без водно охлаждане—най-малко 1 път в
седмицата;
2. с водно охлаждане—най-малко 1 път в
месеца.
Чл. 367. Контактните съединения на захран-
ващите проводници трябва да се преглеждат
периодично и да се осигурява нормален кон-
тактен натиск.
Чл. 368. Измервателните уреди в кабината
за управление трябва да се поддържат чисти и
да се предпазват от удари и влага. При неиз-
правни ватметри и амперметри на ниската стра-
на работата на електрическата пещ трябва да
бъде преустановена.
Чл. 369. Работите по скъсяване и удължаване
на електродите на електродъговите пещи и по
уплътняване на отворите за електродите трябва
да се извършват при изключено напрежение.
Раздел II
Съпротивителни електрически пещи
Чл. 370. Профилактиката на нагревателни-
те елементи трябва да се извършва съгласно
местните и заводските инструкции за експлоа-
тация на пещта.
Чл. 371. Работата на терморегулаторите
трябва да се контролира по определен график
чрез еталонни апарати.
Чл. 372. Положението на термодвойката в
работното пространство на електрическата пещ
трябва да се поддържа такова, каквото е било
при настройката.
Чл. 373. Не се допуска полагане на пиро-
метрични вериги в близост до силови и конт-
ролни кабели. Пирометричните вериги се по-
лагат отделно и се екранират или се поставят
в отделни канали.
Чл. 374. Допуска се електрическите пещи с
автоматично действие да преминават в режим
с ръчно управление само в случаите, когато се
повреди автоматичното устройство и трябва да
се завърши започнатата операция.
Чл. 375. Не се допуска експлоатация на се-
литрови вани без вентилация или когато венти-
лацията е неизправна.
Чл. 376. (1) Материалите и изделията, кои-
то се поставят във ваните, трябва да бъдат сухи
и чисти. Забранява се поставянето във ваните
на мокри и омаслени изделия и материали, на
изделия, които са покрити с лак, бензин или
алуминиев прах.
(2) Всяка партида сол или селитра, която
постъпва за използване в солни вани, трябва да
бъде проверена в химическа лаборатория съг-
ласно изискванията на съответния стандарт.
Забранява се зареждане на солни вани с влажна
селитра или сол.
Чл. 377. Температурата на външната повърх-
ност на електрическата пещ не трябва да бъде
по-висока от посочената в инструкцията на
производителя.
Чл. 378. През време на производствени пау-
зи или при принудителен престой електричес-
ките пещи се изключват само ако разходът на
енергия за покриване на загубите е по-голям от
разхода на енергия за загряване на пещите.
Чл. 379. Температурният и електрическият
режим на електрическите вани с взривоопасни
пълнежи (селитрови вани, електрически пещи
за топене на магнезиеви сплави и пр.) трябва да
се поддържат в точно съответствие с местни
инструкции, съгласувани с органите на проти-
вопожарната защита.
Чл. 380. Не се допуска експлоатация на вани
с взривоопасен пълнеж при липса или при неиз-
правни контролно-измервателни или регулира-
щи апаратури.
Чл. 381. В близост до ваните не трябва да
има горими материали (дърва, масла, конци и
др.) и се забранява извършването на работи,
които не се отнасят непосредствено до обслуж-
ването на селитровите вани.
Чл. 382. Забранява се загряването в селит-
рови вани на магнезиеви или алуминиеви спла-
ви, които съдържат сяра, въглерод, графит,
масла и други подобни.
Чл. 383. Не се допуска монтиране на нагре-
вателни елементи на дъното на ваните без спе-
циални приспособления, които да защитават
елементите от утайки.
Чл. 384. (1) Най-малко 2 пъти в месеца—за
вани с външно загряване, и най-малко 1 път в