Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 83

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
то, при което те се изпитват, трябва да съответ-
стват на документацията на производителя им
и/или на заверената от органите за технически
надзор проектна документация.
§ 4. В срок 6 месеца от датата на влизането
в сила на наредбата монтажът на съоръжения-
та под налягане и изграждането на пълначни
станции може да се извършва по заверените от
органите за технически надзор преди влизане-
то в сила на наредбата проекти.
§ 5. Лицата, които преди влизането в сила на
наредбата са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1
ЗТИП като лица, извършващи поддържане,
ремонтиране и/или преустройване на съоръже-
ния под налягане, трябва да приведат дейност-
та си в съответствие с изискванията на чл. 283
не по-късно от две години след влизане в сила
на наредбата.
§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 31,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания към
продуктите.
§ 7. Наредбата влиза в сила един месец след
обнародването є в “Държавен вестник” с изк-
лючение на чл. 187, ал. 1, т. 8, който влиза в сила
две години след обнародването.
Приложение № 1
към чл. 3, т. 5
1. Съдове, работещи под налягане:
1.1. Тръбни пещи независимо от диаметъра им;
1.2. Съдове, изработени от тръби с вътрешен
диаметър до 150 mm включително;
1.3. Съдове, работещи под налягане едновре-
менно на вода и въздух (хидрофори) при темпера-
тура на средата до 90°С, на които произведението
от минималния въздушен обем по време на експ-
лоатация в m3 и максималното налягане в МРа не
надвишава числото 0,3;
1.4. Съдове, работещи под налягане на вода с
температура, не по-висока от 115°С, и съдове, ра-
ботещи под налягане на други течности с темпера-
тура, която не превишава точката на кипенето им
при налягане 0,07 МРа;
2. Тръбопроводи за транспортиране на водна
пара и гореща вода:
2.1. Тръбопроводи с външен диаметър, по-ма-
лък от 51 mm, и температура на транспортираната
среда 450°C и по-висока или налягане над 8,0 MPa.
2.2. Тръбопроводи с външен диаметър, по-ма-
лък от 76 mm, и температура на транспортираната
среда до 450°C или налягане до 8,0 MPa.
Приложение № 2
към чл. 9, т. 3
Стойности на допустимото напрежение
1. За феритни стомани, включително нормали-
зирана (нормализирана валцована стомана), с из-
ключение на дребнозърнеста стомана и стомана
със специална термообработка—2/3 от Re/t и 5/12
от Rm/20;
2. За аустенитни стомани с относително удъл-
жение след разрушаване над 30 на сто—2/3 от
Re/t, или
3. За аустенитни стомани, когато относително-
то удължение след разрушаване е над 35 на сто—
5/6 от Re/t и 1/3 от Rm/t;
4. За нелегирани и нисколегирани лети стома-
ни—10/19 от Re/t и 1/3 от Rm/20;
5. За алуминий—2/3 от Re/t;
6. За алуминиеви сплави с изключение на дис-
персно закалени сплави—2/3 от Re/t и 5/12 от Rm/20.
Приложение № 3
към чл. 93, ал. 2
Re/t І Re/20 : К, където:
К І 1,5
К е коефициент на сигурност.
Приложение № 4
към чл. 111, ал. 1
Размери на защитната зона около монтирани на
открито надземни съдове за експлозивни, изклю-
чително запалими, лесно запалими и запалими
флуиди
1. Съдове с обем до 5 m3 включително—не по-
малко от 3 m.
2. Съдове с обем над 5 m3 до 30 m3 включител-
но—не по-малко от 5 m.
3. Съдове с обем над 30 m3—не по-малко от
10 m.
Приложение № 5
към чл. 111, ал. 2
Вид на сградата,
Минимално разстояние, m
съоръжението
Вид на флуида
или обекта
оксидиращи
експлозивни,
флуиди
изключително
запалими,
лесно запалими
или запалими флуиди
маса
маса
течен
други
І 50 t
> 50 t
водород
1
2
3
4
5
Места за паркиране на
транспортни средства,
жп линии, пътища
5
8
8
5
Зони, в които има открит
огън, места за пушене или
в които се допуска нали-
чието на източници на
възпламеняване
5
8
8
5
Места за съхранение на
твърди горими вещества,
включително дървени
постройки
5
8
8
5
Ями, отвори на канализа-
ционни системи, дренажни
системи на повърхностни
води, отвори към системи
под нивото на земята
5
8
8
5
Офиси и зони, в които е
възможно да присъстват
едновременно много хора
5
8
15
5
Въздухосборници на ком-
пресори или вентилатори
или отдушници на горими
газове
5
8
15
5