Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 20

С Т Р .  2 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
(2) В едномесечен срок от утвърждаването от
ДКЕР на цените и тарифите за присъединяване
лицата по ал. 1 и енергийните предприятия
сключват договор за присъединяване на обекти-
те с цена, определена въз основа на работната
мощност за обекта и категорията на сигурност
на захранване, посочени в молбата за мощност.
§ 6. (1) Електроенергийните предприятия из-
купуват средствата за търговско измерване—
собственост на потребителите, при условията
на § 5, ал. 1 и 3 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗЕЕЕ, с изключение на случаи-
те, когато:
1. не са вписани в Държавния регистър на
одобрените средства за измерване;
2. метрологичните и техническите характе-
ристики не съответстват на нормираните;
3. в срока за изкупуване по § 5, ал. 1 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на ЗЕЕЕ
електроенергийното предприятие монтира свои
средства за търговско измерване с по-добри
характеристики.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 подмяната на
средствата за търговско измерване се извършва
за сметка на електроенергийното предприятие.
(3) В случаите на констатиране на наруше-
ния по чл. 164 и 165 ЗЕЕЕ при инсталирани
средства за търговско измерване преди вли-
зането в сила на този закон електроенергий-
ното предприятие дава указания и определя
срок не по-малък от един месец за измества-
нето им за сметка на потребителя на подходя-
що място на границата на имота съгласно
чл. 93, ал. 3 от същия закон.
§ 7. Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 се прилага
една година след влизането в сила на всички
наредби по чл. 70 ЗЕЕЕ.
§ 8. Наредбата влиза в сила един месец след
обнародването є в “Държавен вестник”.
Приложение
към чл. 15, ал. 1
Правила за прилагане на тарифата за присъе-
диняване на обект към електрическата мрежа
Цената за присъединяване на обект се състои
от две компоненти, всяка от които е във функ-
ция от договорените в договора за присъединя-
ване съответно предоставена и разполагаема
мощност в мястото на присъединяване на обек-
та и категорията на сигурност на захранване:
Ц = Цпр(n) + Цразп(n) ,
където:
Ц
е пълната цена за присъединяване на
обект към електрическата мрежа;
Цпр(n)
— цената за присъединяване, определена
във функция от размера на предоста-
вената мощност, лв.;
Цразп(n) — цената за присъединяване, определена
във функция от размера на разполагае-
мата мощност, лв.;
n
— индексът, указващ категорията на си-
гурност на захранване (I, II или III).
1. Компонента на цената за присъединяване
във функция от предоставената мощност (Цпр(n)):
а) за III категория на сигурност на захранване:
Цпр(III) = ц . Рпр-1 . (1 + 0,4 . L1),
където:
Цпр(III) е цената за присъединяване за III кате-
гория, лв.;
ц
— средната цена за присъединяване за
1 kW електрическа мощност, опреде-
лена по тарифа съгласно чл. 22, ал. 1
ЗЕЕЕ и утвърдена от ДКЕР, лв.;
Рпр-1
— размерът на предоставената електри-
ческа мощност от един източник на
захранване, kW;
L1
— в границите на регулация на населени
места L1 = 0;
извън регулация L1 е равно на дъл-
жина на трасето на захранващата
обекта линия Ср. или В.Н., km;
б) за II категория на сигурност на захранване:
Цпр(II) = 1,8 . Цпр(III) . (1 + 0,4 . L2),
където:
Цпр(II)
е цената за присъединяване за II ка-
тегория, лв.;
L2
— в границите на регулация на населени
места L2 = 0;
извън регулация L2 е равно на дължина
на трасето на захранващата обекта
линия Ср. или В.Н. от втори източник
на захранване, km;
в) за I категория на сигурност на захранване:
Цпр(I) = Цпр(II) + ц . Рпр-2 ,
където:
Цпр(I)
е цената за присъединяване за I кате-
гория, лв.;
Рпр-2
— размерът на предоставената мощност
от втори независим източник на за-
хранване, kW.
2. Компонента на цена за присъединяване във
функция от разполагаемата мощност (Цразп(n)):
а) за III категория на сигурност на захранване:
Цразп(III) = 0,4 . ц . (Рразп-1—Рпр-1) . (1 + 0,4 . L1),
където:
Цразп(III) е цената за присъединяване за III кате-
гория, лв.;
ц
— средната цена за присъединяване за
1 kW електрическа мощност, опреде-
лена по тарифа съгласно чл. 22, ал. 1
ЗЕЕЕ и утвърдена от ДКЕР, лв.;
Рразп-1
— размерът на разполагаемата електри-
ческа мощност от един източник на
захранване;
Рпр-1
— размерът на предоставената електри-
ческа мощност от един източник на
захранване, kW;
б) за II категория на сигурност на захранване:
Цразп(II) = 1,8 . Цразп(III) . (1 + 0,4 . L2),