Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 122

СТР.  122	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
Класификация: 
Е
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
EI 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
S
5 m3/(m2h) максимална скорост на изтичане по отношение на повърхността на димо­
отвода при околна температура и 5 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по 
отношение повърхността на димоотвода по време на изпитването на огън. 
Забележки: 
Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е), димоотводът трябва 
да постигне 10 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на повърхността 
на димоотвода по време на изпитване на огън.
Класификацията се допълва от символа „multi“, означаващ годност за приложение при 
няколко пожарни сектора.
Освен това с добавяне на символа „ve“ и/или „hо“ се посочва дали продуктът е подходящ 
за вертикално и/или за хоризонтално приложение.
С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за използване до тези стой­
ности на подналягане, измерени в Pa при околна температура. 
Отнася се за: едносекторни клапи за управление на дима
Стандарт/и 
БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1, БДС EN 1366-10, БДС EN 12101-8 
Класификация: 
E600 
10
20
30
45
60
90
120
180
240
360
S
200 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната площ 
на напречното сечение на димоотвода:
а) най-малкият размер при околна температура;
б) най-големият размер при околна температура и по време на изпитването за огън. 
Забележки: 
Освен че трябва да отговаря на изискванията за непроницаемост (Е), едносекторната клапа 
за управление на дима трябва:
а) да бъде изпитана двустранно;
б) да премине изпитване за поддръжка на отварянето, и
в) да постигне 360 m3/(m2h) максимална скорост на пропускане по отношение на номиналната 
площ на напречното сечение на димоотвода по време на изпитването на огън:
1. най-малкият размер при околна температура;
2. най-големият размер при околна температура и по време на изпитването на огън.
Класификацията се допълва от символа „single“, означаващ годност за употреба само при 
единичен пожарен сектор.
Със символите „ved“, „vew“, „vedw“ и/или „hod“, „how“, „hodw“ се отбелязва, че клапите са 
подходящи за вертикална и/или за хоризонтална употреба заедно с монтиране в димоотвод 
или в стена/под, или в двете съответно.
„H“ показва, че едносекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницае­
мост (Е) за класифицирания период/време с хоризонтална ос на геометрията.
„V“ показва, че едносекторна клапа за управление на дима може да задоволи непроницае­
мост (Е) за класифицирания период/време с вертикална ос на геометрията.
С „500“, „1000“, „1500“ се показва, че продуктът е подходящ за употреба до тези стойности 
на подналягане, измерени в Pa при околна температура.
С добавяне на „АА“ се показва употреба с устройства, които осигуряват автоматично акти­
виране, а „МА“ показва употреба с устройства, които изискват ръчна намеса или осигуряват 
автоматично активиране.
С добавяне на „C300“, „C10000“, „CMOD“ или „С300(N)“, „С10000(N)“, „СМОD(N)“ се показва, че проду­
ктът е подходящ за употреба само в системи за управление на дим, напълно контролирани 
системи за управление на дима и системи за управление на дима в екологични системи 
или са модулиращи клапи за управление на дима, които са за употреба във всяка система, 
която има управление или променлива позиция, изпитана съответно под натоварване или 
без натоварване (N).
С добавяне на „HOT 400/30“ (висока температура при работа) се посочва, че едносекторната 
клапа за управление на дима може да бъде отворена или затворена в границите на 30 min 
при температура, по-ниска от 400 °С. 
Отнася се за: многосекторни огнеустойчиви клапи за управление на дима
Стандарт/и 
БДС EN 13501-4, БДС EN 1363-1,2, БДС EN 1366-2,8,10, БДС EN 12101-8 
Класификация: 
E 
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
ЕI
15
20
30
45
60
90
120
180
240
360