Държавен вестник, бр. 94, 2013 г., стр. 52

СТР.  52	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  94
(2) Не се изготвя изравнителна сметка 
за съответната година при пълен отчет на 
всички уреди по ал. 1, извършен от лицето 
по чл. 139а ЗЕ.
(3) В случаите на извършване на самоотчет 
след приключване на отоплителния период 
задължително веднъж годишно се извършва 
контрол от лицето по чл. 139а ЗЕ и при не-
пълен отчет на уредите по ал. 1 се изготвя 
изравнителна сметка.“
§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба 
се правят следните изменения:
1. Създава се т. 2а:
„2а. „Действително инсталирана мощност 
на отоплителна инсталация“ е сумата от 
инсталираната мощност на отоплителните 
тела във всички имоти в сградата – етажна 
собственост.“
2. Точка 3 се изменя така:
„3. „Инсталация в сграда“ или „сградна 
инсталация“ е съвкупността от главните 
вертикални и хоризонтални разпределителни 
тръбопроводи, включително до отоплителните 
тела, както и съоръжения за разпределяне и 
доставяне на топлинна енергия от абонатната 
станция до имотите на клиентите. Когато към 
една абонатна станция са присъединени повече 
от една сграда, всеки от присъединителните 
топлопроводи е елемент на съответната ин-
сталация в сградата.“
3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Инсталирана отоплителна мощност в 
имот“ е сумата от мощностите на монтираните 
в жилището отоплителни тела.“
4. Създава се т. 11а:
„11а. „Представител на етажната соб-
ственост“ е управителят, председателят на 
управителния съвет или упълномощено от 
етажната собственост лице.“
5. Създава се т. 13а:
„13а. „Проектна мощност на отоплителна 
инсталация“ е мощността на вътрешната 
отоплителна инсталация, определена с ин-
вестиционния проект на сградата.“
§ 19. В приложението към чл. 61, ал. 1 се 
правят следните изменения:
1. В т. 5.1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“. 
2. В т. 5.2 в точка 2) буква „Б“ се изменя 
така:
„Б. Разликата между количеството вода, 
отчетено по водомера пред подгревателя за 
БГВ, и количеството гореща вода, отчетено 
от водомерите в отделните имоти, и изчис-
лените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за 
клиенти без водомери, се разпределя съгласно 
чл. 69, ал. 4.“
3. Точка 6.1.1 се изменя така:
„6.1.1. Количеството топлинна енергия 
Qu, kWh, отдадена от сградната инсталация, 
зависи от вида и топлофизичните особености 
на сградата и на отоплителната инсталация. 
Определя се от лицето по чл. 139, ал. 2 ЗЕ, 
извършващо дяловото разпределение, по за-
висимостта:
,
където:
0,15 е коефициентът, отчитащ дела на ин-
сталираната мощност на сградната инсталация 
спрямо общата мощност на отоплителната 
инсталация;
24 – броят на часовете в денонощието;
Qдим – действително инсталираната мощ-
ност на отоплителните тела в сградата за 
отчетен период, kW;
Dнп – денградусите за настоящ отчетен 
период, които се определят по формулата:
, където:
z е продължителността на настоящия от-
четен период, в дни;
tср.период – средната външна температура за 
отчетния период, °С;
tср.сгр. – средната температура на сградата; за 
сгради – етажна собственост, се приема 19 °С;
tизч. – външната изчислителна температура 
за населеното място, °С.“
4. Създава се т. 6.3.1:
„6.3.1. Определяне на прогнозното коли-
чество на топлинна енергия за отопление на 
отделен имот за месец – 
, kWh: 
 kWh,
където:
 е средномесечното количество топ­
линна енергия за отопление на имот, което 
се определя по формулата:
, kWh,
където:
Zоп е броят дни с отопление за предходния 
отоплителен период;
Zмес – броят дни за отопление за отчетния 
период;
Кп – корекционен коефициент, отразяващ 
промяната в потреблението и климатичните 
условия, който се определя по формулата:
Кп= Qтм/Qоп, където:
Qтм е количеството топлинна енергия в 
абонатната станция за i-ия отчетен месец, kWh;
Qоп – количеството топлинна енергия в 
абонатната станция за i-ия месец от предходен 
отчетен период, kWh;
 – общото потребление на топлинна 
енергия за отопление на имот през предшес­
тващия отоплителен период, определено след 
окончателната изравнителна сметка, което 
включва следните компоненти:
kWh, 
където