Държавен вестник, бр. 4, 2016 г., стр. 78

СТР.  78	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  4
аварийно електрозахранване; 1 съоръжение за 
закрепване (шина, колона, включително поставки 
за таванен или стенен монтаж) на медицинско 
реанимационно оборудване (мониторна, венти-
латорна, аспирационна и инфузионна техника); 
подвижна преграда (параван) за визуална изо-
лация на пациента при разположение на поста 
в общо помещение.
3.6.1.3. За Процедурна зала/гипсовъчна зала 
за всеки пост – 2 извода за кислородна инста-
лация под налягане; 1 извод за инсталация за 
сгъстен въздух; 1 извод за аспирационна система; 
8 извода за електрозахранване, подсигурени с 
аварийно електрозахранване; 1 съоръжение за 
закрепване (шина, колона, включително поставки 
за таванен или стенен монтаж) на медицинско 
реанимационно оборудване (мониторна, венти-
латорна, аспирационна и инфузионна техника); 
подвижна преграда (параван) за визуална изо-
лация на пациента при разположение на поста 
в общо помещение.
3.6.1.4. За Зона за консултации/пациенти с 
минимални увреди за бързо проследяване – 1 
извод за кислородна инсталация под налягане; 
1 извод за аспирационна система; 4 извода за 
електрозахранване, подсигурени с аварийно 
електрозахранване; 1 съоръжение за закрепване 
(шина, колона, включително поставки за таванен 
или стенен монтаж) на медицинско реанима-
ционно оборудване (мониторна, вентилаторна, 
аспирационна и инфузионна техника); подвижна 
преграда (параван) за визуална изолация на 
пациента при разположение на поста в общо 
помещение.
3.6.2. Всички сервизни панели в СО трябва 
да бъдат окомплектувани със системи за кис-
лородотерапия – флоуметър, със системи за 
кислородоподаване и аспирационни системи 
със съответните задължителни елементи за 
функциониране.
3.7. Изисквания към медицинските физиоло-
гични монитори:
3.7.1. Всеки пост в клиничнико-терапевтичните 
зони и в зоната за наблюдение трябва да бъде 
оборудван с медицински монитор с осигурена 
свързаност в централна система с минимални 
изисквания за наблюдение на следните физи-
ологични параметри – постоянна мониторна 
ЕКГ; неинвазивно артериално налягане – NIBP; 
периферна кислородна сатурация на хемоглоби-
на – SpO2 и телесна температура.
3.8. Изисквания към слаботоковите и силно-
токовите инсталации:
3.8.1. В СО се изисква изграждане/наличие 
на слаботокови и силнотокови инсталации, 
задоволяващи следните нужди: оповестителна 
система за всички зони с възможност за зоно-
ва дивергенция на повикване – тип интерком; 
стандартна телефонна комуникационна система; 
пациентна повиквателна система за всеки паци-
ентен пост; широколентова система за пренос на 
данни за нуждите на болнична информационна 
система, интернет апликации, система за пренос 
на дигитални данни за образна диагностика, 
система за безжични приложения; синхронизи-
рана централна часовникова система; система 
за видеонаблюдение, система за самоотбрана 
(паникбутони).
3.9. Изисквания към пациентната повиква-
телна система:
3.9.1. Всички зони за спешни пациенти трябва 
да бъдат оборудвани с пациентна повиквателна 
система, включително и санитарните възли. 
3.9.2. Разположението и формата на повиква-
телното средство трябва да бъде удобно разпо-
ложено за достигане от спешния пациент. 
3.9.3. Сигналът от повиквателната система 
трябва да алармира в централен модул, разпо-
ложен до работната станция на персонала
3.10. Изисквания към системата за самоот-
брана – паникбутони:
3.10.1. Всички зони, предполагащи работа 
с потенциално агресивни пациенти, трябва да 
бъдат оборудвани с подходяща система за опо-
вестяване при наличие на принуда, заплаха и 
натиск спрямо персонала. 
3.10.2. Системата трябва да е свързана със 
службата по сигурността и да дава точна лока-
лизация на повикването. 
3.10.3. Системата може да се изпълни и 
посредством лични повиквателни средства за 
членовете на спешния екип. 
3.11. Изисквания към системата за осигуряване 
с медицински газове:
3.11.1. Всички клинико-терапевтични зони 
трябва да бъдат подсигурени с централно за-
хранване с медицински газове, включително и 
централна вакуумна система със съответните 
изводи към сервизните панели.
3.12. Изисквания към вратите и коридорите:
3.12.1. Всички врати в СО, през които се очаква 
пациентен поток, трябва да бъдат достатъчно 
широки с цел да осигурят безпроблемно преми-
наване на болнично легло или пациентен тролей 
с прикрепени към него оборудване и апаратура, 
с предвидено допълнително разстояние за член 
на спешния екип встрани от леглото/тролея. 
3.12.2. Коридорите в СО трябва да бъдат с 
адекватна широчина с цел пропускане на сре-
щуположно движение и разминаване на две 
болнични легла или на два пациентни тролея с 
прикрепено оборудване/апаратура и странично 
разположен член на спешния екип. 
3.12.3. В клинико-терапевтичните зони е необ-
ходимо осигуряването на адекватна площ с цел 
безпроблемен достъп, завъртане на 360 градуса и 
излаз на болнично легло или пациентен тролей 
без затруднения. 
3.12.4. Не се допуска използването на стандарт-
ните коридори в СО за съхранение на медицин-
ска апаратура, болнични отпадъци, медицинско 
оборудване или за стациониране на пациенти.
3.13. Изисквания към вентилационната сис-
тема:
3.13.1. Спешното отделение трябва да бъде под-
сигурено със собствена вентилационна система 
с възможност за бързо локално превключване 
от рециркулация към пресен газов поток. 
3.13.2. Допуска се при нужда изграждането 
на специализирани вентилационни системи в 
допълните специализирани зони или в зони със