Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 112

СТР.  112	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Раздел ХХVІІІ
Строежи от подклас на функционална пожарна 
опасност Ф5.4
Чл. 641. Животновъдните сгради и сградите 
за съхраняване на груб и концентриран фураж 
се приравняват към категория по пожарна 
опасност Ф5В, а останалите селскостопански 
сгради или помещения  –  към съответната 
категория, съобразно характера на производ-
ството и степента на пожарна опасност на 
материалите в тях.
Чл. 642. (1) Застроената площ между бранд­
мауерите на селскостопански сгради и съоръже-
ния, както и разстоянията до околните сгради 
се определят съответно по табл. 6 и 39.
(2) Разстоянията от селскостопански сгради 
и съоръжения до иглолистни и широколистни 
горски масиви са съответно най-малко 50 и 
20 m, а до железопътни линии за редовно и 
маневрено движение – най-малко 20 m.
Чл. 643. При проектиране на закрити скла-
дове за селскостопанска продукция допустимата 
застроена площ между брандмауерите е, както 
следва:
1. за складове от I и II степен на огнеус-
тойчивост – 3000 m2;
2. за складове от III степен на огнеустой-
чивост – 1500 m2;
3. за складове от IV и V степен на огнеустой-
чивост и за складове от незащитени метални 
конструкции – 1000 m2. 
Чл. 644. (1) Лен, коноп и други технически 
култури на стебла се съхраняват на купи с раз-
мери 60 × 7 m и с височина до 8 m. Две купи 
образуват една група, като разстоянието между 
тях е най-малко 15 m, разстоянието между 
групите по дългите им страни – най-малко 25 
m, разстоянието по челните им страни – най-
малко 15 m, и между дългите и челните стра-
ни – най-малко 20 m.
(2) Разрешава се съхраняване на технически 
култури и груб фураж в открити складове на-
весен тип от I и II степен на огнеустойчивост 
и от метални незащитени конструкции със 
застроена площ до 1000 m2.
Чл. 645. (1) Брандмауерите и пожарозащит-
ните стени в селскостопански сгради от III, IV и 
V степен на огнеустойчивост се проектират така, 
че да пресичат вертикално всички конструк-
тивни елементи на покривната конструкция, 
изпълнени от продукти с класове по реакция на 
огън B – F. Брандмауерите и пожарозащитните 
стени в селскостопански сгради от III, IV и V 
степен на огнеустойчивост отстоят на най-малко 
0,3 m от покриви – при покривни конструкции, 
изпълнени от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, както и на най-малко 
0,6 m – при покривни конструкции, изпълне-
ни от продукти с класове по реакция на огън 
В – F, и най-малко на 0,3 m от външни стени 
и стрехи, изпълнени от продукти с класове по 
реакция на огън B – F.
(2) Помещения от различни категории по 
пожарна опасност се отделят с пожарозащитни 
стени или се приемат изискванията за по-ви-
соката категория по пожарна опасност.
Чл. 646. В отделни помещения на животно-
въдни сгради или в помещения, пристроени към 
тях, се допуска съхраняване на обемист фураж 
(сено, слама и др.), както следва:
1. до 30 t – в сгради от I и II степен на 
огнеустойчивост;
2. до 20 t – в сгради от III степен на ог-
неустойчивост (закрит или навесен тип) и в 
сгради за свободно отглеждане на животни 
от IV и V степен на огнеустойчивост (навесен 
тип) при максимална застроена площ между 
брандмауерите до 600 m2; разстоянията между 
животновъдните и останалите сгради в стопан-
ския двор по табл. 39 се увеличават с 25 %;
3. до 10 t – в закрити сгради от IV и V 
степен на огнеустойчивост с максимална за-
строена площ между брандмауерите до 450 m2 
(в планински райони).
Чл. 647. В таванските етажи на животновъд-
ни сгради се допуска съхраняване на обемист 
фураж (сено, слама и др.) при следните условия:
1. покривното покритие и междуетажната 
таванска конструкция са проектирани от про-
дукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2; разрешават се тавански конструкции от 
продукти с класове по реакция на огън B – F, 
при условие че са защитени двустранно с про-
дукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2 и с огнеустойчивост най-малко 60 min;
2. преминаващите през таванските етажи 
вентилационни канали са изпълнени от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;
3. преминаващите през таванските етажи 
електрически кабели и проводници са защи-
тени от механични увреждания (посредством 
тръби от продукти с клас по реакция на огън 
не по-нисък от А2 и др.);
4. не са предвидени стълбища, свързващи 
животновъдните и другите помещения с таван-
ските етажи; таванските етажи на тези сгради 
се проектират с достъп само отвън.
Чл. 648. (1) Помещенията за животновъдите, 
хранителните кухни и др., в които се използва 
огън, се устройват в подветрените страни на 
животновъдните сгради и се отделят от по-
мещенията за животни с брандмауери, като 
комините се предвиждат извън помещенията 
на животновъдните сгради.