Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 52

СТР.  52	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
е) разход на технологична вода – на годиш­
на база, включително процент спрямо постъп­
ващото водно количество; специфичен разход 
за промивка на един филтър;
ж) странични процеси – технологични води 
и третиране на утайки; степен на пречистване 
на технологичните отпадъчни води и приемник 
на пречистените води; годишен обем утайки 
и начини за оползотворяване;
з) информация относно управлението на 
процеса на пречистване на водата – вид, места 
и честота на мониторинг на технологичните 
процеси, автоматизация, SCADA.
3. Анализ на дезинфекцията на водата по 
разпределителната водопроводна мрежа
Анализът включва:
а) брой, местоположение и вид на съоръ­
женията за дезинфекция на водата;
б) експлоатационно състояние на съоръ­
женията за дезинфекция на водата;
в) информация относно управлението на 
процеса на дезинфекция на водата по мре­
жата – например автоматизация на процеса, 
SCADA. 
4. Анализ на качеството на питейната вода 
при крайния потребител
Изисква се анализ на базата данни за мини­
мален период от 5 години от мониторинга за 
качеството на питейната вода на съответната 
за региона регионална здравна инспекция, 
извършван по смисъла на Наредба № 9 от 
2001 г. за качеството на водата, предназначена 
за питейно-битови цели.
При анализа се идентифицират показатели­
те с отклонение от изискванията за качество 
на питейната вода, степента и честотата на 
отклонение. Регистрират се местата/зоните, 
в които има чести отклонения по даден по­
казател.
5. Заключения от анализа на съществува­
щото положение
5.1. Анализът на водоизточниците трябва 
да води до ясни заключения относно: 
а) тенденциите за изменение на наличните 
водни обеми и достатъчност на водните обеми 
за целите на питейно-битовото водоснабдяване 
към момента на анализа, както и в рамките 
на проектния експлоатационен срок на пре­
динвестиционното проучване; 
б) качествените показатели, които не са в 
съответствие с изискванията на Наредба № 9 
от 2001 г. за качеството на водата, предназ­
начена за питейно-битови цели, включително 
техни характерни стойности и тенденции на 
изменение;
в) за всички водоизточници се прави оценка 
на влиянието на климатичните промени, ако 
такава не е включена в оценката на риска. 
Влиянието на климатичните промени се 
основава на проучвания, включително кли­
матични модели за изменението на климата 
в дадения регион;
г) степента на изграденост и състоянието 
на санитарно-охранителните зони около во­
доизточниците.
5.2. Анализът на качеството на питейната 
вода при крайния потребител трябва да води 
до ясни заключения относно:
а) степен на съответствие на качеството 
на питейната вода при крайния потребител 
с изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. 
за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели;
б) необходимостта от пречистване на водата 
по определени показатели;
в) необходимостта от подмяна на опреде­
лени участъци по водоснабдителната мрежа, 
където вследствие на амортизирали тръби се 
наблюдават чести отклонения по характерни 
показатели (напр. вследствие на корозирали 
тръби – превишени концентрации на желязо, 
цветност).
5.3. Анализът на съществуващите пречист­
вателни станции за питейни води трябва да 
води до ясни заключения относно:
а) настоящият хидравличен капацитет и 
необходимият хидравличен капацитет за про­
ектния експлоатационен срок на прединвести­
ционното проучване. Последният се установява 
в рамките на анализите на водоснабдителната 
система (приложение № 1);
б) ефективността на технологична схема 
понастоящем и дали тя ще може да удовлетвори 
бъдещите изисквания за качество на питейната 
вода във връзка с направените заключения 
относно качеството на водоизточника в т. 1 
и актуалните нормативни изисквания за ка­
чество на питейната вода; 
в) ефективността на използване на ре­агенти, 
технологични води и разход на електроенергия. 
Заключенията трябва да дават възможност за 
съпоставка на резултатите. Препоръчител­
но е да бъдат изведени числени параметри, 
напр. разход на единица пречис­тена вода за 
единица време;
г) необходимостта от въвеждане на нови 
съоръжения/технологични процеси и/или 
реконструкция, основно обновяване или ос­
новен ремонт на съществуващи съоръжения, 
за да може да се постигне съответствие с 
нормативните изисквания за качество на 
питейната вода;
д) необходимостта от повишаване на кон­
трола/мониторинга върху пречиствателния 
процес с уточняване на местата и параметрите 
за мониторинг.
6. Дефиниране на целите на инвестицион­
ното намерение
Инвестиционните цели се дефинират въз 
основа на заключенията от анализа на същест­
вуващото положение. Целите обикновено са 
свързани с постигане на съответствие с норма­
тивните изисквания за качество на питейната 
вода в дадена водоснабдителна система или в 
конкретно населено място. Инвестиционната