Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 167

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  167  
енергия, включително изключване от елек­
тропреносната мрежа. Операторът на елек­
тропреносната мрежа не дължи компенсации 
на генериращите модули в този случай. При 
поискване от генериращите модули операто­
рът на електропреносната мрежа представя 
информация за причините, довели до огра­
ничения в генерацията.
(37) При невъзможност за поддържане на 
баланса между производство и потребление 
в ЕЕС (критичен баланс от значително на­
маляване на електропотреблението) операто­
рът на електропреносната мрежа има право 
да ограничава генерацията на модулите за 
производство на електрическа енергия по 
видове технологии, включително изключване 
от електропреносната мрежа. Операторът на 
електропреносната мрежа не дължи компен­
сации на генериращите модули в този случай, 
като съобщенията за ограниченията в гене­
рацията на генериращите модули операторът 
на електропреносната мрежа публикува на 
своя интернет сайт.
(38) Не се допуска присъединяване към 
електропреносната мрежа на ВяЕЦ с постоян­
на скорост и асинхронни генератори с кафезен 
ротор. Присъединените вече агрегати от този 
тип могат да останат в работа до изчерпване 
на експлоатационния им ресурс.“
§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „оборотите“ се добавя 
„на синхронните модули за производство на 
електрическа енергия“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всички синхронни генератори с мощ­
ност над 1 MW трябва да бъдат оборудвани с 
автоматичен регулатор на възбуждане, който 
да осигурява поддържане на напрежението на 
клемите на генератора с точност:
1. за генератори до 20 MW – не по-ниска 
от ± 1,0 %;
2. за генератори над 20 MW – не по-ниска 
от ± 0,5 %.“
3. Създават се ал. 3 – 13:
„(3) Автоматичните регулатори на въз­
буждане трябва да осигуряват възможност 
за компенсиране на спада на напрежение в 
блочния трансформатор или да разпределят 
реактивната мощност между синхронните ге­
нератори, свързани към общи шини (статизъм 
по реактивна мощност).
(4) Автоматичните регулатори на възбуж­
дане трябва да притежават ограничители, га­
рантиращи оптималната и безопасната работа 
на синхронните генератори. Настройките на 
ограничителите трябва да бъдат координира­
ни с настройките на съответните функции в 
генераторните релейни защити.
(5) Автоматичните регулатори на възбуж­
дане на синхронни генератори с мощност над 
20 MW трябва да бъдат цифрови от пропор­
ционално-интегрално-диференциален тип със 
съгласувана от оператора на електропреносна­
та мрежа степен на резервиране на каналите.
(6) Автоматичните регулатори на възбуж­
дане на синхронни генератори с мощност над 
20 MW трябва да имат системен стабилизатор 
(PSS), потискащ локалните и междусистемните 
колебания на активната мощност. Типът, на­
стройките и изпитанията на PSS се съгласуват 
с оператора на електропреносната мрежа.
(7) Автоматичните регулатори на възбужда­
не при шунтово захранване на възбудителната 
система трябва да осигуряват първоначално 
възбуждане и плавен старт до достигане на 
зададеното напрежение на изводите на гене­
ратора.
(8) Повишаващите трансформатори не 
трябва да ограничават синхронните генера­
тори да отдават реактивна мощност в целия 
диапазон, определен от P-Q диаграмата на 
генератора, без това да води до повишаване 
на генераторното напрежение над 1,05 Un или 
недопустимо понижаване на устойчивостта 
им (под 20 %). За целта производителят пре­
доставя на оператора на електропреносната 
мрежа за съгласуване основните технически 
параметри на предвидените повишаващи 
трансформатори.
(9) Всички синхронни агрегати с мощност 
над 1 MW трябва да бъдат оборудвани със 
системи за автоматично регулиране на обо­
ротите и активната мощност на турбината.
(10) Системите за автоматично регулиране 
на турбината трябва да осигуряват възможност 
за поддържане на зададената активна мощност 
на генератора с точност:
1. за агрегати до 20 MW – не по-ниска от 
± 2 %;
2. за агрегати над 20 MW – не по-ниска 
от ± 1 %.
(11) Системите за автоматично регулиране 
на оборотите на турбината на агрегатите, 
които са предвидени да участват във възста­
новяването на електроенергийната система 
след големи аварии, е необходимо да имат 
възможност за развъртане при черен старт.
(12) Стартовите електрически централи, 
предвидени за работа в енергиен коридор 
или остров, трябва да имат режим на групово 
управление на агрегатите по честота.
(13) Операторът на електропреносната 
мрежа има право да контролира състояние­
то, работата, настройките и техническата 
документация на регулиращите системи на 
всички генериращи модули, присъединени 
към електропреносната мрежа.“
§ 28. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) При присъединяване на произ­
водители към електропреносната мрежа броят 
на захранващите електропроводи и тяхното 
направление се определя от критериите за 
сигурност на присъединяването съгласно 
чл. 13 и 14.
(2) Присъединяването на производители 
със синхронни генератори към електропре­