Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 15

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
(2) Конструктивни изменения на сгради,
основни съоръжения, електрически и топлин-
ни схеми се разрешават само след съгласуване
с проектанта и специализираните държавни
контролни органи.
Чл. 77. (1) След основен ремонт съоръже-
нията се приемат от комисия по програма, съг-
ласувана с изпълнителите и утвърдена от ра-
ботодателя.
(2) Енергообзавеждане, на което е извър-
шен основен ремонт, подлежи на изпробване
под товар с продължителност не по-малка от
24 часа.
(3) Когато при изпробването по ал. 2 се от-
крият дефекти, които възпрепятстват работата
с номинален товар или изискват незабавно спи-
ране, ремонтът се смята за незавършен до от-
страняване на дефектите, след което изпробва-
нето се повтаря.
Чл. 78. (1) При приемане на съоръжения след
ремонт се извършва оценка на ремонта, включ-
ваща качество на изпълнените ремонтни рабо-
ти и постигнатите качествени показатели.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва на два
етапа:
1. предварителна—след изпробването под
товар при предавателно-приемателните изпит-
вания;
2. окончателна—след получаване на резул-
татите от едномесечната гаранционна експло-
атация, по време на която е завършила провер-
ката на работата при всички експлоатационни
режими и са проведени следремонтни изпитва-
ния и настройки.
(3) При окончателната оценка се преценяват:
1. съответствието на техническото състоя-
ние на отремонтираните възли, механизми и
системи с изискванията на тази наредба и на
действащата техническа нормативна уредба;
2. постигнатата стабилност и надежност в
работата при едномесечната гаранционна екс-
плоатация;
3. постигнатите технико-икономически по-
казатели и съответствието им с предвидените.
Чл. 79. Досиетата за извършените ремонти,
модернизации и подобрения и съпровождаща-
та ги документация се съхраняват до изчерпва-
не срока на служба на съоръженията.
Г л а в а  ш е с т а
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙ-
НАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Чл. 80. Потребителят разработва и изпъл-
нява организационно-технически мероприятия
за повишаване на енергийната ефективност на
енергообзавеждането, които включват:
1. изготвяне на режимни карти, инструкции,
таблици и графици за ефективно управление на
технологичните режими;
2. упражняване на контрол на ефективност-
та на работата по определени технико-иконо-
мически показатели (ТИП), определени в прак-
тиката и техническата документация;
3. извършване на периодичен анализ на ТИП
за оценяване състоянието на съоръженията,
режимите на работа, разхода на енергоносите-
ли и ефективността на извършените организа-
ционно-технически мероприятия;
4. водене на отчетност—сменна, месечна,
годишна, на получената и обработена технико-
икономическа информация.
Чл. 81. (1) Работодателят осигурява разра-
ботването на нормативни енергийни характе-
ристики на енергообзавеждането, които съдър-
жат най-малко:
1. показатели за икономична и ефективна
работа на съоръженията;
2. данни, необходими за оптимално разпре-
деление на товарите между съоръженията;
3. условията, при които са разработени, тех-
нологичните параметри, вида и характеристи-
ките на горивото и др.;
4. поправките за отклоненията от нормал-
ната схема и работните параметри.
(2) В енергийните характеристики по ал. 1
се документират отчитаните данни за показа-
телите:
1. специфичен разход на енергия за единица
произведена продукция;
2. технологичен разход на енергия за собст-
вени нужди.
(3) Енергийните характеристики се изгот-
вят на базата на проведени изпитвания при
изправни и в добро техническо състояние ос-
новни и спомагателни съоръжения на енерго-
обзавеждането, оптимални технологични схе-
ми и различни натоварвания в целия работен
диапазон.
(4) Енергийните характеристики се актуа-
лизират след извършване на основни ремонти,
реконструкции, модернизации, конструктивни
изменения на схемите, промяна на горивната
база и др.
Чл. 82. За установяване на постигнатите
технико-икономически показатели и харак-
теристики се провеждат следните видове из-
питвания:
1. гаранционни—след монтаж за сравнение
с гарантираните от производителя;
2. балансови—след монтаж или значителни
реконструкции за установяване на пълните ха-
рактеристики на съоръженията;
3. следремонтни—след основен ремонт за оцен-
ка на качеството на извършения ремонт и пос-
тигнатите технико-икономически показатели;
4. специални изпитвания за извършване на
определени целеви проверки, необходими в
процеса на експлоатацията на съоръженията—
за всеки конкретен случай.
Г л а в а  с е д м а
ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл. 83. (1) При експлоатацията на енергооб-
завеждането работодателят използва и съхра-
нява следната документация: