Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
(2) Във вътрешната инструкция точно и ясно
се  указват недопустимите отклонения на стой-
ностите на контролираните величини на паро-
турбинната уредба.
Чл. 450. Турбината се разтоварва и при необ-
ходимост се спира съгласувано с оператора на
електрическата мрежа в случаите на:
1. засядане на стопорен клапан на свежата
пара или на парата след междинния прегрев;
2. засядане на регулиращи клапани или скъс-
ване на техните вретена, засядане на регулира-
щи диафрагми или обратни клапани на пароот-
неманията;
3. неизправности в регулиращата система;
4. нарушаване на нормалната работа на спо-
магателните съоръжения и на връзките между
отделните съоръжения на паротурбинната ин-
сталация, ако е невъзможно отстраняването на
неизправностите без спиране;
5. повишаване на вибрациите на лагерите на
турбоагрегата над 7,1 mm/s;
6. откриване на неизправности в технологич-
ните защити, които могат да предизвикат не-
очаквано спиране на съоръженията;
7. изтичане на масло от лагери, маслопрово-
ди и арматури, което създава опасност от пожар;
8. рязко изменение на показателите на све-
жата пара;
9. откриване на опасни концентрации на
водород в картерите на лагери, кожуси, токо-
проводи, маслени резервоари, а така също и не-
допустими пропуски на водород от корпуса на
генератора;
10. изтичане на пара и вода от тръбопроводи
и оборудване.
Чл. 451. За всяка турбина се измерва и уста-
новява времето на спиране въртенето на рото-
ра при нормален вакуум и при принудително
понижаване на вакуума. При настъпили проме-
ни във времето в следващите спирания се уста-
новява причината и се вземат мерки за нейното
отстраняване.
Чл. 452. При престой на турбината за про-
дължително време се предприемат мерки сре-
щу корозия на метала или се извършва консер-
вация съгласно вътрешна инструкция.
Чл. 453. Не се разрешават провеждането на
реконструкции и модернизации на турбините
без съгласуване със завода производител.
Чл. 454. Топлинни изпитвания на турбините
са провеждат периодично в процеса на експло-
атация за потвърждаване на съответствието с
нормативните характеристики, но не по-рядко
от един път на 3 години.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  т р е т а
ГАЗОТУРБИННИ УРЕДБИ. САМОСТОЯ-
ТЕЛНИ И РАБОТЕЩИ В ПАРОГАЗОВИ
УРЕДБИ
Чл. 455. Газотурбинните уредби (ГТУ) се
експлоатират по изискванията на тази глава,
вътрешните експлоатационни инструкции и
нормативните актове за технически надзор на
съоръжения с повишена опасносост.
Чл. 456. При експлоатация на ГТУ се осигу-
ряват:
1. сигурна, безопасна, икономична работа на
основните и спомагателните съоръжения;
2. поддържане на зададените параметри, съ-
ответстващи на режимите на работа и техничес-
ките условия на доставката на съоръженията;
3. чистота на проходната част на компресо-
рите, турбините и топлообменните апарати;
4. опазване на околната среда.
Чл. 457. (1) Системата за регулиране на ГТУ
осигурява:
1. устойчиво поддържане на зададения елек-
трически товар с възможност за плавното му
изменение;
2. устойчиво поддържане на номиналната
честота на въртене на ротора на турбината на
празен ход без включен генератор в паралел;
3. нормално и безопасно пускане и спиране на
ГТУ, както и спиране при аварийни ситуации;
4. задържане честотата на въртене на рото-
ра на турбината под тази, на която е настроен
автоматът за безопасност, при внезапно разто-
варване на генератора, от пълен до нулев елек-
трически товар и изключване от паралел;
5. поддържане зададената стойност на тем-
пературата на газа пред турбината без допуска-
не сработване на защитата, при нечувствител-
ност на системата за ограничаване на темпера-
турата на газовете не повече от 10 °С.
(2) Степента на статична неравномерност на
регулиране честотата на въртене на вала на
генератора се поддържа в границата  4—5 % от
номиналната честота.
(3) Минималната местна степен на статич-
на неравномерност не може да е по-ниска от
2 %, а степента на нечувствителност при всич-
ки товари—по-висока от 0,2 % от номиналната
честота на въртене.
Чл. 458. Автоматът за безопасност се задейс-
тва при повишаване честотата на въртене на
ротора на турбината с 10—12 % над номинал-
ната или до честотата, разрешена от  произво-
дителеля.
Чл. 459. Устройствата за защита от недопус-
тимо повишаване на температурата на газове-
те след всяка горивна степен се настройват за
температури, указани в техническите условия
на ГТУ.
Чл. 460. Системата за пречистване на възду-
ха за компресорите на ГТУ осигурява въздух с
необходимата степен на очистване, определена
от производителя. Въздушните филтри се прег-
леждат и почистват съгласно изискванията на
производителя.
Чл. 461. Не се допуска обледяване на въз-
душните филтри и проходната част на компре-
сорите. При опасност от обледяване се включ-
ват предвидените срещу това устройства.
Чл. 462. Излизащите от ГТУ газове се кон-
тролират по съдържанието на въглероден окис,
въглероден двуокис, азотни окиси, кислород и
метан.