Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
7. на които трябва да отговаря резервният
източник за захранване на собствените нужди
на електрическата централа;
8. към средствата за търговско измерване на
електрическа енергия.
(5) Техническите изисквания по ал. 4 се опре-
делят съобразно конкретните условия в мястото
на присъединяване към електрическата мрежа.
Чл. 75. (1) Преносното или съответното раз-
пределително предприятие определя и задава
на възложителя и/или производителя режими-
те на работа и настройките на системите за
управление и регулиране, мрежите за обмен на
информация, релейните защити и автоматики-
те на територията на електрическата централа,
участващи в и влияещи на сигурното, безопас-
но и ефективно функциониране на ЕЕС.
(2) Възложителят и/или производителят е
длъжен да спазва изискванията по ал. 1.
Чл. 76. (1) Техническата информация по чл. 51,
ал. 1, т. 3 включва следните основни данни:
1. ниво на напрежение;
2. място на присъединяване;
3. предполагаем график за производство на
електрическа енергия (годишен, месечен, седми-
чен и дневен), когато се предвижда промяна в
натоварването за различните периоди от време;
4. консумирана от мрежата електрическа
мощност (активна и реактивна) по време на
планово и аварийно спиране на агрегатите;
5. обща инсталирана мощност, мощност и вид
енергиен източник за енергийните блокове.
(2) Според вида на първичните енергоноси-
тели информацията по чл. 51, ал. 1, т. 3 включ-
ва и следните данни:
1. за водни централи:
а) характеристики на горен изравнител—
минимално и максимално ниво, минимален и
максимален воден обем (за ВЕЦ с горен израв-
нител);
б) характеристики на долен изравнител—
минимално и максимално ниво, минимален и
максимален обем, време за запълване при раз-
лични режими и брой на агрегатите (за ВЕЦ с
долен изравнител);
в) минимален и максимален дебит (за ВЕЦ
на течащи води—без регулиращи обеми, питей-
ни водопроводи, напоителни канали в хидроме-
лиоративната система);
г) разчетен напор;
д) номинален дебит;
2. за термични централи:
а) вид и проектна калоричност на използва-
ното гориво;
б) специфичен разход на използвания вид
гориво (по видове горива);
в) капацитет на складовете за горива по
видове;
3. за газови централи:
а) капацитет на хранилището за газ;
б) минимално и максимално налягане на газ
за работа на агрегата;
в) минимален и максимален дебит;
4. за вятърни централи:
а) минимална скорост на вятъра, необходи-
ма за развъртане на агрегата;
б) характеристика на изходната мощност във
функция от скоростта на вятъра;
в) минимална скорост на вятъра за старти-
ране на въртенето.
(3) За газови централи с комбиниран цикъл
се представя поотделно информацията за газо-
вата и термичната част според изискванията за
съответните централи съгласно ал. 1.
(4) За електрически централи с други некон-
венционални енергийни източници се предста-
вят данни, които са специфични за съответния
енергиен източник.
(5) Информацията по чл. 51, ал. 1, т. 3 включ-
ва и следните проектни технически данни за
основните съоръжения:
1. генератори—номинални параметри, P/Q
диаграма, основни динамични параметри;
2. основни данни за възбудителната систе-
ма, автоматичния регулатор на възбуждане и
системния стабилизатор, за турбините и техни-
те регулатори;
3. блокови и повишаващи трансформатори—
номинална мощност, номинално напрежение,
напрежение на късо съединение;
4. описание на средствата за компенсиране
на реактивната мощност за електрическите
централи с асинхронни генератори;
5. описание на собствените нужди.
Чл. 77. (1) Преди включване на електричес-
ката централа в паралел с ЕЕС на преносното
или съответното разпределително предприятие
се представят следните основни данни:
1. потвърждаване или актуализиране на дан-
ните по чл. 76;
2. подробни технически данни от производи-
теля на генераторите (номинални електричес-
ки параметри, реактанси, времеви константи,
параметри за устойчивост);
3. заводски данни за силовите трансформа-
тори—номинална мощност, номинално напре-
жение, напрежение на късо съединение.
(2) Преди включване на електрическата цент-
рала в паралел с ЕЕС се представят следните
данни за първичните енергоносители и турбини:
1. за водни централи:
а) минимална активна мощност и дебит по
режимни характеристики за безкавитационна
работа на хидроагрегатите;
б) минимално време за развъртане на агре-
гата и включване на генератора в паралел с ЕЕС;
в) разгонни обороти на турбоагрегата;
г) минимална и максимална скорост на про-
мяна на натоварването на турбината—MW/min;
2. за термични централи:
а) описание на схемата на технологичния
процес за подготовка на парата, блокова схема,
параметри;
б) минимално време за включване на гене-
ратора в паралел с ЕЕС от студено състояние,
от топло състояние, от горещо състояние;