Държавен вестник, бр. 20, 2022 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  20
44 
 
 
 
 
11.3 Товарна зона 
11.3.1 Всеки кораб е снабден със стационарна система за пяна на палубата в съответствие с 
изискванията от 11.3.2 до 11.3.12. 
11.3.2 Трябва да се доставя се само един вид пенообразуващ концентрат и той да е ефективен за 
максималния възможен брой товари, предназначени за превоз. За други товари, за които пяната не е 
ефективна или е несъвместима, трябва да се предвиждат допълнителни мерки, удовлетворяващи 
администрацията. Не трябва да се използва редовна протеинова пяна. 
11.3.3 Приспособленията за осигуряване на пяна трябва да могат да доставят пяна за цялото палубно 
пространство на товарните цистерни, както и за всеки товарен резервоар, чиято палуба се предполага, 
че е пробита. 
11.3.4 Системата за пяна на палубата трябва да може да функционира лесно и бързо. Главният пункт 
за управление на системата трябва да бъде разположен по подходящ начин извън товарното 
пространство, в непосредствена близост до жилищните помещения и лесно достъпен и работещ в 
случай на пожари в защитените зони. 
11.3.5 Скоростта на подаване на разтвор на пяна трябва да бъде не по-малка от най-голямата от 
следните стойности: 
. 1 
2 л/мин на квадратен метър от палубната площ на товарните цистерни, където палубната площ 
на товарните резервоари 
означава максималната ширина на кораба, която е по-голяма от общата надлъжна площ на 
пространствата на товарните цистерни; 
.2 
20 л/мин на квадратен метър от хоризонталната площ на напречното сечение на един 
резервоар имащ най-голямата такава площ; 
 
.3  
10 л/мин на квадратен метър от защитената от най-големия монитор такава площ намираща се 
изцяло пред монитора, но не по-малко от 1,250 л/ мин. За кораби с дедуейт по-малко от 4,000 тона, 
минималният капацитет на монитора трябва да бъде удовлетворяващ за администрацията. 
11.3.6 Трябва да се осигурява достатъчно пенообразуващ концентрат, за да се осигури най-малко 30 
минути генериране на пяна, когато се използва най-високата от стойностите на разтвора, посочени в 
11.3.5.1, 11.3.5.2 и 11.3.5.3. 
11.3.7 Пяната от стационарната система за пяна се подава посредством монитори и апликатори за 
пяна. От всеки монитор се доставят най-малко 50 % от изискваната норма на пяната по 11.3.5.1 или 
11.3.5.2. Капацитетът на всеки монитор трябва да бъде най-малко 10 l/min разтвор на пяна на 
квадратен метър палубна площ, защитена от този монитор, като тази площ трябва да е изцяло пред 
монитора. Този капацитет трябва да бъде не по-малък от 1,250 л/мин. За кораби с дедуейт по-малко 
от 4,000 тона, минималният капацитет на монитора трябва да бъде удовлетворяващ за 
администрацията. 
11.3.8 Разстоянието от монитора до най -отдалечения край на защитената зона пред този монитор 
трябва да бъде не повече от 75% от обсега на монитора при безветрие. 
11.3.9 Връзка за монитор и маркуч за апликатор за пяна трябва да бъде разположена както на левия, 
така и на десния борд отпред или местата за настаняване с лице към товарната зона. 
11.3.10 Апликаторите трябва да се осигуряват за гъвкавост на действията по време на 
противопожарните операции и за покриване на участъците, които се проверяват чрез контро;ните 
уреди. Капацитетът на всеки апликатор трябва да бъде не по-малък от 400 л/мин, а обсегът на 
апликатора при безветрие трябва да бъде не по-малък от 15 m. Броят на предвидените 
пожарогасители с пяна трябва да бъде не по-малък от четири. Броят и разположението на 
45 
 
 
основните изпускателни отвори за пяна трябва да са такива, че пяната от най-малко два 
апликатора да може да се насочва към всяка част от палубната зона на товарните 
резервоари. 
11.3.11 Трябва да бъдат налични клапани в основния тръбопровод за пяна и в 
противопожарния тръбопровод, когато те са неразделна част от системата за пяна на 
палубата, непосредствено преди всяко местоположение на монитор, за да се изолират 
повредените участъци от тази мрежа. 
11.3.12 Работата на палубната система за пяна при изисквания дебит позволява 
едновременното използване на минималния необходим брой струи вода при необходимото 
налягане от противопожарния тръбопровод. 
11.3.13 Корабите, които са предназначени за превоз на ограничен брой товари, трябва да 
бъдат защитени с алтернативни мерки, удовлетворяващи администрацията, които да бъдат 
също толкова ефективни за съответните продукти, колкото и системата за палубна пяна, 
изисквана за общоприложимост при запалимите товари. 
11.3.14  За превозваните продукти трябва да се осигурява и поддържа в добро работно 
състояние подходящо преносимо пожарогасително оборудване. 
11.3.15 Когато трябва да се превозват запалими товари, всички източници на запалване 
трябва да бъдат изключени от опасните места, освен ако тези източници не съответстват на 
10.1.4. 
11.3.16 Корабите, оборудвани с устройства за товарене и разтоварване на носа или кърмата, 
трябва да бъдат оборудвани с един допълнителен монитор за пяна, който отговаря на 
изискванията на точка 11.3.7, и един допълнителен апликатор, отговарящ на изискванията 
на точка 11.3.10. Допълнителният монитор трябва да е разположен така, че да предпазва 
носа или кърмата при товарене и разтоварване. Площта на товарната линия напред или 
назад по товарната зона е защитена от гореспоменатия апликатор. 
11.4 Специални изисквания 
Всички пожарогасителни средства, определени като ефективни за всеки от продуктите, са 
изброени в колона 1 в таблицата от глава 17.