Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 109

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА
Чл. 201. Когато ползвател на електропреносна-
та мрежа не може да изпълни условия на правилата
за управление на електроенергийната система, той
трябва:
1. незабавно да информира електроенергийния
системен оператор за това;
2. да подаде молба до ДКЕВР с копие до електро-
енергийния системен оператор за освобождаване от
задължение за изпълнението на определени усло-
вия, като посочи причините за това искане, както и
сроковете, в които ще бъде в състояние да изпълни
тези условия.
Чл. 202. Молбата за освобождаване от задълже-
ние съдържа:
1. условието/условията на правилата за управле-
ние на електроенергийната система, които засегна-
тият ползвател не изпълнява;
2. точното определяне на съоръженията или сис-
темите на ползвателя, за които се иска освобожда-
ване от задължение;
3. причините за неизпълнение на посочените ус-
ловия и възможните последици от това неизпълне-
ние за други ползватели и за безопасността, качест-
вото и сигурността на работата на електроенергий-
ната система;
4. датата, до която съответните условия ще бъ-
дат изпълнени.
Чл. 203. Държавната комисия за енергийно и вод-
но регулиране своевременно разглежда молбата и
ако прецени за необходимо, може да изиска стано-
вище от електроенергийния системен оператор.
Чл. 204. (1) Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране взема решение за освобождаване
от задължение на съответния ползвател по посоче-
ните в молбата условия от правилата за управление
на електроенергийната система, ако:
1. искането на засегнатия ползвател е основа-
телно;
2. няма отрицателно въздействие върху безопас-
ността, качеството и сигурността на работата на
електроенергийната система;
3. не предизвиква допълнителни разходи за рабо-
тата на електропреносната мрежа;
4. не засяга други ползватели на електропренос-
ната мрежа.
(2) С решението за освобождаване от задълже-
ние на съответния ползвател ДКЕВР определя:
1. условията на правилата за управление на елек-
троенергийната система, за които се дава разреше-
ние за освобождаване от задължение на съответния
ползвател на електропреносната мрежа;
2. съоръженията или системите на ползвателя,
за които се дава разрешение за освобождаване от
задължение;
3. основанията, поради които дава съответното
разрешение;
4. срока, за който е издадено разрешението за
освобождаване от задължение.
(3) Когато не са изпълнени условията по ал. 1,
т. 3, ДКЕВР отказва освобождаването от задълже-
ние и уведомява засегнатата страна и електроенер-
гийния системен оператор за мотивите за отказ.
Чл. 205. Държавната комисия за енергийно и вод-
но регулиране уведомява електроенергийния системен
оператор за решението за освобождаване от задълже-
ние на ползвател на електропреносната мрежа.
Чл. 206. Електроенергийният системен оператор
е длъжен:
1. да води регистър за разрешенията за освобож-
даване от задължение на ползвателите на електро-
преносната мрежа;
2. да предоставя информация от този регистър
при поискване от ползвател на електропреносната
мрежа.
Чл. 207. Ползвателите на електропреносната
мрежа и електроенергийният системен оператор
имат право да поискат от ДКЕВР преразглеждане
на разрешенията за освобождаване от задължение
при настъпване на промени в обстоятелствата, при
които тези разрешения са дадени.
Чл. 208. Контролът за спазване на тези правила
е част от контрола за изпълнение на условията на
издадените лицензии от ДКЕВР.
Чл. 209. Всички спорове, възникнали във връзка
с прилагане на разпоредбите на тези правила, се
отнасят за решаване от ДКЕВР по реда на Закона за
енергетиката.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. “Авариен коридор” (коридор за възстановява-
не, коридор) е съвкупност от електрически съоръ-
жения, които осигуряват пренасянето на електри-
ческа енергия от пусков източник до ТЕЦ или АЕЦ
за захранване на собствените им нужди или до по-
требител нулева или първа категория в процеса на
възстановяване на електроенергийната система.
2. “Автоматично повторно включване (АПВ)” е
устройство или вградена функция на релейната за-
щита на електропроводи 110, 220, 400 и 750 kV, ко-
ято автоматично включва изключените от релейна
защита елементи.
3. “Автоматично честотно отделяне (АЧО)” е
системна противоаварийна автоматика, която
действа на автоматично отделяне на предварител-
но определена част от електроенергийната систе-
ма около термична централа, при понижение на
честотата под определена стойност. В случай че
честотата не се възстанови, електрическата цент-
рала се отделя от мрежата и захранва единствено
собствените си нужди.
4. “Автоматично честотно разтоварване (АЧР)”
е системна противоаварийна автоматика, която при
понижение на честотата действа на автоматично
изключване на предварително определени товари в
разпределителните мрежи и в мрежите на ползвате-
ли, присъединени към електропреносната мрежа.
Разтоварването се извършва на степени в диапазона
от 49,0 до 48,0 Hz.
5. “Адекватност” е способност на електроенер-
гийната система да захранва потребителите с елек-
трическа енергия непрекъснато, като се имат пред-
вид плановите и основателно очакваните непланови
изключвания на агрегати и преносни елементи от
електроенергийната система. Адекватността е еле-
мент на надеждността.
6. “Активна мощност” е реална съставяща на
привидната електрическа мощност, която може да
бъде превръщана в друг вид мощност, например
механична, топлинна, химическа, светлинна, акус-
тична. Определя се като моментна величина или като
средна стойност на енергията за един интервал от
време, например 1/4 или 1 h и се отнася за определе-
но място в електроенергийната система.