Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 55

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  55  
• БДС EN 410:2001 „Стъкло за строител­
ството. Определяне на светлотехническите 
характеристики на остъкляващи конструкции 
при слънчево лъчение“
• БДС EN 673:2001/A1:2001/A2:2004 „Стъкло 
за строителството. Определяне на коефици­
ента на топлопреминаване (U – стойност). 
Изчислителен метод“
• БДС EN 674:2002 „Стъкло за строи­
телството. Определяне на коефициента на 
топлопреминаване (U – стойност). Метод с 
апаратура със защитена нагревателна плоча“
• БДС EN 675:2002 „Стъкло за строител­
ството. Определяне на коефициента на топ­
лопреминаване (U – стойност). Метод с уред 
за измерване на топлинния поток“.
2. Основни означения и единици за из­
мерване:
p
Q
, kWh  е количеството годишна пър­
вична енергия;
NH
Q
, kWh   –  количеството годишна 
потребена енергия за отопляване;
NC
Q
, kWh   –  количеството годишна 
потребна енергия за охлаждане;
w
Q
, kWh  – годишното количество по­
требна енергия за гореща вода за битови нужди;
r
Q ,  kWh  – годишното количество реге­
нерирана енергия в сградата;
s – отопляваното/охлажданото простран­
ство в сградата;
A, m2  – общата площ на външните ограж­
дащи конструкции и елементи на сградата;
Af, m2 – общата площ на отоплявано/охлаж­
дано пространство s  в сградата, определена 
по външни размери;
Vs, m3 – обемът на отоплявано/охлаждано 
пространство s  в сградата, определен по 
външни размери;
V, m3 – обемът на отоплявано/охлаждано 
пространство s  в сградата, определен по 
вътрешни размери;
DD, Kd са денградуси;
U,W/ m2K – коефициентът на топлопре­
минаване;
g – коефициентът на сумарна пропускли­
вост на слънчева енергия;
i,H
θ
, °C – температурата на въздуха в 
отопляваното пространство s ;
i,C
θ
, °C – температурата на въздуха в 
охлажданото пространство s ;
e
θ ,	°C – средната месечна стойност на 
температурата на окръжаващата външна среда;
t, h – продължителността на месеца в 
часове;
ve
H
,W/K – коефициентът на пренос на 
топлина с вентилационния въздух при тем­
пературна разлика 1К; 
tr
H
, W/K – коефициентът на пренос на 
топлина през ограждащите елементи при 
температурна разлика 1К;
i
Ψ , W/mK – линейният коефициент на 
топлопреминаване по вътрешните размери;
e
Ψ , W/mK – линейният коефициент на 
топлопреминаване по външните размери;
n , 
1
h− – кратността на въздухообмена;
fst – процент остъкляване.“
§ 18. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 1 означението „ iθ “ се заменя 
с  „ i,H
θ
“,  а в т. 2 на забележките думите „го­
дишното потребление на енергия“ се заменят 
с „ годишният разход на енергия“.
2. В таблица 2 за всяка климатична зона в 
ред първи, колона втора се добавя съответното 
є наименование, както следва:
– за Климатична зона 1 наименованието 
е Северно Черноморие;
– за Климатична зона 2 наименованието 
е Добруджа;
– за Климатична зона 3 наименованието е 
Северна България – поречие на река Дунав; 
– за Климатична зона 4 наименованието е 
Северна България – централна част; 
– за Климатична зона 5 наименованието 
е Южно Черноморие; 
– за Климатична зона 6 наименованието е 
Южна България – централна част; 
– за Климатична зона 7 наименованието 
е София и Подбалканската долина; 
– за Климатична зона 8 наименованието 
е Южна България; 
– за Климатична зона 9 наименованието 
е Югозападна България. 
3. В таблица 2 за всяка климатична зона 
след ред 7 се въвежда нов ред „Средна ме­
сечна относителна влажност, %“ и след него 
втори нов ред със стойности, съответстващи 
за месеците май, юни, юли, август и септем­
ври, както следва:
За Климатична зона 1 Северно Черноморие:
Средна месечна относителна влажност, %
78,0
74,0
70,0
70,0
73,0
За Климатична зона 2 Добруджа:
Средна месечна относителна влажност, %
78,0
75,0
69,0
70,0
74,0
За Климатична зона 3 Северна България – 
поречие на река Дунав:
Средна месечна относителна влажност, %
70,0
67,5
65,0
65,5
70,0
За Климатична зона 4 Северна България – 
централна част:
Средна месечна относителна влажност, %
69,3
69,6
64,7
63,1
67,7