Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
(3) Не се допуска безканално полагане на
топлопреносни мрежи във:
1. слаби почви;
2. льосови почви без специални мерки;
3. силно агресивни почви.
(4) Не се допуска изолация от монолитен пе-
нобетон при високо ниво на подпочвените води.
Чл. 84. (1) Подземно полагане на топлопре-
носни мрежи в непроходими и полупроходими
канали се предвижда при силно овлажнени
почви и за участъци от мрежите, които са на
самокомпенсация.
(2) Подземното полагане на топлопреносни
мрежи в полупроходими канали, тунели (прохо-
дими канали) и в общи колектори се предвижда
в случаите, когато се пресичат железопътни,
трамвайни и тролейбусни линии и натоварени
пътни магистрали и кръстовища.
(3) В случаите по ал. 2 се предвиждат мон-
тажни отвори за извършване на ремонтни ра-
боти, без да се спира надземното движение.
Чл. 85. (1) Надземно полагане на топлопре-
носни мрежи може да се предвижда само за
производствените територии.
(2) Допуска се полагане на ниски стълбове
по територии, неподлежащи на застрояване,
като разстоянието от повърхността на земята
до най-ниската точка от изолационната конст-
рукция не е по-малко от 30 cm.
(3) Допуска се полагането на естакада и ви-
соки стълбове на територията на производст-
вени предприятия и при значителен брой пре-
сичания на пътища и други съоръжения. На
площадките на производствените предприятия
топлопроводите се полагат съвместно с други-
те технологични проводи.
(4) Допуска се използването на носещата
конструкция на производствените сгради за
външно полагане на топлопроводите на топ-
лопреносните мрежи, като разстоянието от
външните стени е не по-малко от 30 сm.
Чл. 86. Минималните разстояния между над-
земно положените топлопроводи и други съо-
ръжения са съгласно приложение № 3.
Чл. 87. Наклонът на топлопроводите на топ-
лопреносните мрежи при подземно и надзем-
но полагане е не по-малък от 0,0015 m/m, а нак-
лонът на попътния дренаж—не по-малък
от 0,003 m/m.
Раздел II
Конструкция на топлопроводите
Чл. 88. (1) Топлопроводите на топлопренос-
ните мрежи се изпълняват от предварително
изолирани тръби или от стоманени тръби, като
по време на изграждането на топлопреносните
мрежи се полага топлоизолация.
(2) Топлоизолацията на съединенията на
предварително изолирани тръби трябва да бъде
еднаква с тази на тръбите.
(3) С инвестиционния проект се определят
номиналният диаметър на стоманените тръби,
минималната дебелина на стената, номиналният
външен диаметър на кожуха от полиетилен с
висока плътност, характеристиките на поли-
уретановата пяна, както и процентът на конт-
рол на изпълнените заварки.
(4) Изискванията, параметрите, методите за
изпитване, производственият контрол на еле-
ментите на предварително изолираните тръби
и съединенията (връзките и фасонните части
между тях) се определят в съответствие с БДС
EN 253, БДС EN 448, БДС EN 488, БДС EN 489
и БДС EN 13941.
(5) При полагане на топлоизолация по вре-
ме на изграждане на топлопреносните мрежи в
зависимост от видовете прилагани строителни
продукти се спазват изискванията на техничес-
ките спецификации на производителите им и се
осигурява защита срещу агресивните среди и
блуждаещите токове.
Чл. 89. (1) При избора на тръбите, на елемен-
тите на топлопроводите, на арматурата и съоръ-
женията работното налягане във водните топло-
преносни мрежи се определя като най-голямото
възможно налягане при различните режими на
работа на мрежата, но не по-малко от 1,0 MPa,
като се отчита и денивелацията на терена.
(2) За изчислителна температура на водата
се приема максималната температура по тем-
пературния график, като се отчита температур-
ният режим при топлинните изпитвания на
мрежата.
(3) Работното налягане и температурата на
парата в парните топлопреносни мрежи се оп-
ределят в съответствие с параметрите на пара-
та при топлоизточника.
Чл. 90. (1) За секциониране на топлопренос-
ните мрежи и за изключване на отделните от-
клонения се предвижда спирателна арматура.
(2) На топлопроводите на магистралните и
разпределителните мрежи се предвижда стома-
нена спирателна арматура.
(3) За топлопроводи с топлоносител пара и
вода с условен диаметър, по-малък от 50 mm, и
с температура на топлоносителя под 120 °С,
когато не е с електрозадвижване, се допуска
чугунена спирателна арматура.
Чл. 91. (1) Секционираща спирателна арма-
тура при топлопреносните мрежи с топлоноси-
тел вода се предвижда на разстояние през 1000 m.
(2) Дължината на секционираните участъци
в зависимост от дренажните устройства и под-
хранването в топлоизточника се определя в
зависимост от времето за използване и напъл-
ване, както следва:
1. за тръби с диаметър до 300 mm—не повече
от 2 h;
2. за тръби с диаметър до 500 mm—не повече
от 4 h;
3. за тръби с диаметър до 600 mm—не повече
от 5 h.
(3) За магистрални топлопроводи с диаметър
над 600 mm се допуска увеличаване на разстоя-
нието между секциониращите органи до 2500 m,
при условие че се спазят изискванията по ал. 2.