Държавен вестник, бр. 98, 2013 г., стр. 33

БРОЙ  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  33  
Раздел VI
Регистър на измервателната система
Чл. 32. (1) Регистърът на измервателната 
система съдържа информация за:
1. марката, типа, серийния номер, годината на 
производство и класа на точност на средствата 
за измерване;
2. всички данни, свързани с техническите 
и метрологичните спецификации и стандарти, 
като минимален и максимален ток, номинално 
резервно напрежение, работен обхват и точност 
на всички устройства в измервателната система, 
включително техническите данни на силовите 
и измервателните трансформатори;
3. идентификационния код, компенсационните 
процедури и др.;
4. локалната информация, като физическо 
местоположение, име на упълномощеното лице 
за връзка и др.;
5. комуникационната връзка (тип, технически 
параметри и др.);
6. всички данни, отнасящи се до програмата 
за проверка и графика на подмяна на активите.
(2) Регистърът на измервателната система за 
измерването на междусистемния обмен трябва 
да съдържа посочената в ал. 1 информация и за 
измервателните системи в съответните подстан-
ции на съседния системен оператор.
Чл. 33. (1) Всички технически данни за еле-
ментите на измервателната система се съхраняват 
от собствениците им.
(2) Собствениците на измервателните системи 
осигуряват:
1. актуализирането, поддържането и админис­
трирането на регистъра;
2. сигурен начин, по който администрират, 
обработват, поддържат и съхраняват данните в 
регистъра.
Чл. 34. Всяка проверка на определената спо-
ред приложението към тези правила точност на 
измервателната система, както и всяка промяна 
в нейните елементи, настройки и параметри се 
отразяват в регистъра.
Раздел VII
Данни от измерването
Чл. 35. Данните от измерванията включват 
отчетените стойности на активната и реактив-
ната енергия.
Чл. 36. (1) Данните от измерването се съби-
рат, обработват, администрират и съхраняват от 
собственика на измервателната система.
(2) Данните за минали периоди се съхраняват 
в базата данни за период 5 години.
Чл. 37. (1) Операторът на съответната мрежа 
създава, поддържа и администрира база данни от 
измерването за всички клиенти и производители, 
присъединени към електропреносната, съответно 
електроразпределителната мрежа.
(2) Собствениците на измервателните системи 
са длъжни да осигурят информация за отчете-
ната електрическа енергия от и към електри-
чески инсталации на производители и клиенти 
и да я предоставят по реда и при условията на 
Правилата за търговия с електрическа енергия 
и сключени договори.
Чл. 38. (1) Собственикът на измервателните 
системи отговаря за проверката на валидността 
на данните и заместващите данни в случай на 
грешка или липсващи данни.
(2) Когато мястото на измерване не съвпада с 
мястото на присъединяване, данните от измерва-
нето се коригират. Необходимостта и големината 
на корекцията се определят въз основа на спада 
на напрежението в точката на измерване, уста-
новен от независима акредитирана лаборатория 
за сметка на оператора на съответната мрежа.
(3) Корекцията се извършва по един от след-
ните начини:
1. в електромера чрез компенсация на загу-
бите в съответния електропровод и/или транс-
форматор;
2. чрез софтуера за валидиране на данните от 
измерванията, като операторът на съответната 
мрежа и страната, чиято енергия се измерва, се 
договарят за начина на компенсацията и проце-
дурата за определяне на нейния размер, която се 
включва в регистъра на измервателната система.
(4) При измервателна система, собственост 
на оператора на преносната мрежа, се прилагат 
посочените принципи за валидиране на данните 
със следния приоритет:
1. използване на данни от контролни елек-
тромери;
2. използване на данни от електромери от 
насрещни точки на мерене (коригирани със 
съответен коефициент);
3. използване на данни от технически из-
мервания;
4. използване на данни от баланс на под-
станция;
5. използване на данни от информационните 
системи за оперативно управление или други 
системи за измерване;
6. използване на статистически (числени) 
методи за изчисления на данни.
(5) При измервателна система, собственост 
на оператора на разпределителната мрежа, се 
прилагат посочените принципи за валидиране 
на данните, като приоритетите на прилаганите 
принципи се определят в договорите между 
страните:
1. използване на данни от контролни елек-
тромери;
2. използване на данни от електромери от 
насрещни точки на мерене (коригирани със 
съответен коефициент);
3. използване на данни от технически из-
мервания;
4. използване на данни от баланс на под-
станция;
5. използване на данни от информационните 
системи за оперативно управление или други 
системи за измерване;
6. използване на статистически (числени) 
методи за изчисления на данни.