Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 51

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  51  
проводници на крайни електрически вериги в 
затворен контур.
1.4. Това приложение се прилага и при 
проверката съгласно чл. 11 за непрекъснатост 
на проводниците преди инсталиране – преди 
полагането или прокарването им.
1.5. Приложението е предназначено за 
персонала на електролаборатории и органи 
за контрол при проверка на изпълнението и 
при приемането на електромонтажни работи в 
електрически уредби с напрежение до 1000 V 
и над 1000 V по отношение на проверката на 
непрекъснатостта на електрически проводници 
и техни съединения.
2. Термини и определения
В това приложение се използват термини и 
определения, регламентирани в Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии.
3. Контролирана величина. Метод на из­
мерване и оценка за съответствие
3.1. При проверката и оценката за съответ­
ствие на непрекъснатостта на електрически 
проводници и техни съединения за защита 
срещу поражения от електрически ток и за 
функционални цели обект на контрол е съ­
противлението на проводниците и техните 
съединения.
3.2. Съпротивлението се измерва по метода 
на пряко измерване. В практиката се провеждат 
четири основни групи измервания:
3.2.1. измервания на съпротивлението на 
защитните проводници, присъединени към 
главната заземителна/защитна клема;
3.2.2. измервания на заземителните про­
водници, присъединени към основните и към 
локалните заземители;
3.2.3. измервания на съпротивлението на 
защитните проводници, присъединени към 
защитаваното оборудване;
3.2.4. измервания на защитните проводни­
ци за основно и допълнително изравняване 
на потенциалите и техните присъединявания.
3.3. Необходимите за конкретен случай 
измервания се определят в проекта.
3.4. За големина на измереното съпротив-
ление се приема показанието на тестовата 
апаратура.
3.5. Оценката за съответствие се изразява 
в сравнение на измерените стойности със 
стойности, определени в нормативен акт, в 
проекта, в документацията на производителя 
на проводника или с приблизително изчислени 
стойности съобразно номиналното сечение, 
специфичното съпротивление и дължината 
на проводника. Практически е установено, че 
качествено присъединяване се осигурява при 
преходно съпротивление не по-голямо от 0,05 Ω.
3.6. Стойности на специфичното съпротивле­
ние, R 30°, за медни проводници при температура 
30 °С в зависимост от номиналното им сечение, S,
са дадени в следващата таблица.
Номинално сечение 
на проводника, S,
mm2
Специфично съпротивле­
ние на проводника, R30°, 
при температура 30 °С,
mΩ/m
1,5
2,5
4
6
10
16
25
12,5755
7,5661
4,7392
3,1491
1,8811
1,1858
0,7525
За температури на проводниците, Θ, различ­
ни от 30 °С, специфичните съпротивления на 
проводниците могат да бъдат преизчислени по 
формулата:
RΘ = R30°С [1+α(Θ – 30 °С)],
където α = 0,00393 K-1 ���������������������
е температурният кое­
фициент за медта.
3.7. Когато изпитваната електрическа ве­
рига съдържа различни съединения, които 
могат да се проявят като галваничен елемент, 
и съпротивлението зависи от полярността на 
изпитвателното напрежение, се прави смяна на 
полярността на изпитвателното напрежение. 
Така се получават два предварителни резултата. 
За окончателен резултат се приема по-голямата 
измерена стойност.
3.8. Проводници с много голяма дължина, 
проводници с малко напречно сечение, лоши 
контакти, неправилно изпълнени съединения 
и други могат да бъдат причина за неприем­
ливо големи стойности за съпротивлението на 
защитни проводници.
4. Изисквания към тестовата апаратура
4.1. Тестовата апаратура, използвана за из­
мерване на съпротивлението на заземителни 
проводници, защитни проводници и провод­
ници за защитно изравняване на потенциали, 
включително техните взаимни свързвания и 
свързванията към достъпни токопроводими 
части, подлежащи на защита при индиректен 
допир, трябва да отговаря на общите изисква­
ния към тестовата апаратура по глава четвърта 
на наредбата и на специфичните изисквания, 
дадени в т. 4.2.
4.2. Специфичните изисквания към тесто­
вата апаратура, заимствани от европейския 
стандарт EN 61557-4:2007 „Електробезопасност 
в разпределителни мрежи за ниско променливо 
напрежение до 1000 V и постоянно напрежение 
до 1500 V. Средства за изпитване, измерване 
или контрол на защитни мерки – Част 4: Съп-
ротивление на заземителни проводници, за­
щитни проводници и проводници за защитно 
изравняване на потенциали“ (Electrical safety in 
low voltage distribution systems up to 1000 V a. с. 
and 1500 V d. с. Equipment for testing, measuring 
or monitoring of protective measures – Part 4: 
Resistance of earth connection and equipotential 
bonding), са:
а) измерителното напрежение може да бъде 
постоянно или променливо, като при отворе­