Държавен вестник, бр. 78, 2007 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
Раздел V
Електромонтажни работи в пожароопасни и
взривоопасни зони
Чл. 32. Изискванията на този раздел се при-
лагат при контрола на изпълнението на елект-
ромонтажни работи в пожароопасни и взриво-
опасни зони на електрически уредби с напре-
жение до 1000 V.
Чл. 33. Обект на контрола при извършване
на електромонтажни работи в пожароопасни и
взривоопасни зони на електрически уредби с
напрежение до 1000 V са показателите по чл. 10,
както и допълнителните показатели, ако таки-
ва са предвидени в проекта.
Чл. 34. Контролът се извършва след отстра-
няване на факторите, определящи пожарната
и/или взривната опасност.
Раздел VI
Заземителни уредби
Чл. 35. Изискванията на този раздел се при-
лагат при контрола на изпълнението на елект-
ромонтажни работи на заземителните уредби
(заземителите) на електропреносните и елект-
роразпределителните мрежи и на електричес-
ките мрежи на потребителите с напрежение до
и над 1000 V.
Чл. 36. Обект на контрола при извършване
на електромонтажни работи на заземителните
уредби са съпротивлението на заземителната
уредба и качеството на връзките между елемен-
тите на заземителната уредба.
Чл. 37. При изграждането на заземителни
уредби се осигурява съответствие на основните
и на повторните заземители с изискванията на
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на елек-
трическите уредби и електропроводните линии,
като се използват максимално наличните ес-
тествени заземители.
Г л а в а  т р е т а
КОНТРОЛ ПРИ ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМА-
НЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ ЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖНИ РАБОТИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 38. (1) Контролът при предаване и при-
емане на завършените електромонтажни рабо-
ти на електропреносните, електроразпредели-
телните и спомагателните мрежи и на електри-
ческите мрежи на потребителите или техните
елементи се извършва така, че да се отчетат
изпълнението на проекта, на електромонтаж-
ните работи, на настройката на защитните и
регулиращите устройства и степента на готов-
ност на машините, апаратите, съоръженията и
инсталациите за нормална работа.
(2) За осъществяване на контрола при пре-
даване и приемане на завършените електромон-
тажни работи изпълнителят представя всички
необходими документи като актове за скрити
работи, за измерване на съпротивлението на
заземителните уредби, за измерване на съпро-
тивлението на изолацията, за подсушаване на
изолацията на машините, за анализите и из-
питванията на трансформаторното масло и др.
Чл. 39. Контролът при предаване и приема-
не на завършените електромонтажни работи
включва:
1. запознаване с проекта и с изискванията в
инструкциите за монтаж и безопасна експлоа-
тация на производителите на градивни елемен-
ти—машини, съоръжения и др.;
2. проверка за съответствие с проекта и прег-
лед без подаване на напрежение по постоянна
схема;
3. единични изпитвания на отделни машини
и съоръжения и създаване на предпоставки за
започване на комплексни изпитвания и въвеж-
дане на целия обект в експлоатация;
4. проверка с подаване на напрежение, кога-
то има пълна готовност за захранване на обек-
та по постоянна схема;
5. комплексни изпитвания.
Чл. 40. Проектантът вписва в заповедната
книга на обекта несъществените отклонения от
одобрения инвестиционен проект, установени
при извършване на електромонтажните рабо-
ти. Необходимите корекции се нанасят в прин-
ципните и монтажните схеми на електрически-
те уредби и електропроводите.
Чл. 41. (1) Всички технически протоколи и
актове за предаване и приемане на завършени-
те електромонтажни работи се оформят преди
пускането на обекта в пробна експлоатация, като
се съобразяват с изискванията в инструкциите
за монтаж и безопасна експлоатация на произ-
водителите на градивни елементи.
(2) Документите за приемане на електромон-
тажните работи са част от цялостната докумен-
тация, която се използва при техническата екс-
плоатация в процеса на нормалната работа на
съответния обект или съоръжение от електри-
ческата уредба или електропровода, както и при
извършване на ремонти, преустройства и мо-
дернизация.
Раздел II
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонтажни работи на
разпределителни уредби
Чл. 42. Предавателно-приемателната доку-
ментация за разпределителни уредби за напре-
жение над 1000 V съдържа:
1. протоколи за проверка на контактните
съединения на ошиновката, на комплектните
разпределителни устройства 6—20 kV, на ком-
плектните трансформаторни подстанции и на
изолаторите;
2. протоколи за проверка на прекъсвачите,
разединителите и измервателните трансформа-
тори за реактори, а за последните—и данни за
сушенето, ако такова е извършено;