Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 74

СТР.  74	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
„(3) Максимално допустимите площи на 
сградите или пожарните сектори на хладилните 
камери (с изключение на хладилните камери 
от пожаронезащитени стоманени конструкции) 
се определят по табл. 6.“
2. В ал. 4 думите „хладилници и хладилни 
инсталации“ се заменят с „хладилни камери“, 
а думите „от тях с брандмауери“ се заменят 
с „в пожарен сектор“.
3. В ал. 7:
а) в основния текст думата „незащитена“ 
се заменя с „пожаронезащитена“;
б) в т. 4 числото „19“ се заменя с „16“.
§ 217. В чл. 467 навсякъде думата „възду­
ховоди“ се заменя с „въздухопроводи“.
§ 218. В чл. 468 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „застроени площи меж­
ду брандмауерите“ се заменят с „площи на 
сградите или пожарните сектори“.
2. В ал. 2 след думата „категории“ се добавя 
„по пожарна опасност“.
§ 219. В чл. 469 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „застроени площи между 
брандмауерите, на етажността“ се заменят с 
„площи на сградите или пожарните сектори“.
2. В ал. 3 означението „А2fl“ се заменя с 
„А2FL“.
§ 220. В чл. 470 се създава ал. 4:
„(4) Не се разрешава проектиране на 
криогенни съдове за втечнен кислород в по­
мещения.“
§ 221. В чл. 472, ал. 4 след думите „V 
степен на огнеустойчивост“ се добавя „и от 
пожаронезащитени стоманени конструкции“.
§ 222. В чл. 488 се създава ал. 3:
„(3) При прилагане на изискванията по този 
раздел височината на сградите се определя 
съгласно чл. 24 от ЗУТ.“
§ 223. В чл. 489 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Максимално допустимата площ на сгра­
дите или пожарните сектори, предназначени 
за закрити складове за горими материали и 
изделия, както и за негорими материали и 
изделия в горима опаковка в зависимост от 
степента на огнеустойчивост, броя на етажите 
и височината на сградите или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1), се определя съгласно 
табл. 44а.
Таблица 44а
Допустим брой на
етажите (височина 
по чл. 24 от ЗУТ) 
на сградата или 
част от нея съглас­
но чл. 12, ал. 1
Степен
на огнеу­
стой-
чивост на 
сградата 
или част от 
нея съглас­
но чл. 12, 
ал. 1
Максимално допустима
площ на сградата или пожарния сектор, m2
 едноетаж­
на сграда 
или част 
от сграда 
съгласно 
чл. 12, ал. 1
двуетаж­
на сграда 
или част 
от сграда 
съгласно 
чл. 12, ал. 1
триетаж­
на сграда 
или част 
от сграда 
съгласно 
чл. 12, ал. 1 
четири­
етажна 
сграда 
или част 
от сграда 
съгласно 
чл. 12, ал. 1
пететаж­
на сграда 
или част 
от сграда 
съгласно 
чл. 12, ал. 1
1
2
3
4
5
6
7
С височина над 28 m
НД*
5 (с височина до 28 m 
включително)
I
5000
2400
1800
1500
1200
3 (с височина до 28 m 
включително)
II
4000
1600
1200
НД*
НД*
2 (с височина до 15 m 
включително)
III
3000
800
НД*
НД*
НД*
1 (с височина до 8 m 
включително)
IV
1800
НД*
НД*
НД*
НД*
1 (с височина до 8 m 
включително)
V
800
НД*
НД*
НД*
НД*
Забележка. НД* означава „Не се допуска“.
(2) Допуска се при предвиждане на автоматична ПГИ с вода за цялата площ на сградите или 
пожарните сектори, предназначени за закрити складове за горими материали и изделия, както 
и за негорими материали и изделия в горима опаковка (независимо от това дали съгласно при­
ложение № 1 се изисква такава инсталация), да се прилагат следните максимално допустими 
площи на същите сгради или пожарни сектори:
1. за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от V степен на огнеустой­
чивост с височина не повече от 8 m – 2400 m2;
2. за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от IV степен на огнеустой­
чивост с височина не повече от 8 m, за едноетажни сгради или части от тях (съгласно чл. 12, 
ал. 1) от III степен на огнеустойчивост с височина не повече от 15 m и за едноетажни сгради