Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 45

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
Чл. 328. (1) Проби на летящата пепел се взе-
мат от всеки котел, който изгаря твърдо гориво
в прахообразно състояние при загуби на топли-
на от механична непълнота на изгаряне повече
от 0,5 на сто.
(2) Периодичността на пробите се установя-
ва с местна инструкция най-малко веднъж на
смяна за черни и антрацитни въглища и най-
малко веднъж на денонощие за други видове
въглища.
Чл. 329. (1) Пещната камера и целият газов
тракт на котела трябва да бъдат уплътнени.
(2) Пропуските на въздух се контролират чрез
газов анализ най-малко веднъж в месеца, а така
също преди и след извършен ремонт съгласно
местна инструкция.
Чл. 330. При извеждане на котел от работа в
дългосрочен резерв или за ремонт се извършва
консервация на нагревните повърхности срещу
корозия.
Чл. 331. Забранява се ускоряване на охлаж-
дането на спрян от работа котел чрез запълване
с подпитаваща вода с последващо дрениране.
Чл. 332. При температура на въздуха в ко-
телното помещение под 0 °С се вземат мерки за
поддържане на положителни температури на
въздуха вътре в котела и на всички места, къде-
то има опасност от замръзване.
Чл. 333. Режимът на спиране на котел за
извеждане в резерв или ремонт се извършва по
утвърдена експлоатационна инструкция, като
за котлите с естествена циркулация се контро-
лира температурната разлика между горната и
долната образуваща на барабана.
Чл. 334. При спрян котел дежурният опера-
тор осъществява контрол над него до пълното
понижаване на налягането и снемане на напре-
жението от електродвигателите.
Чл. 335. За котли, работещи на твърдо или
газообразно гориво, когато за резервно или за
разпалващо гориво се използва мазут, схемата
на мазутното стопанство и мазутопроводите се
поддържат в състояние на готовност за неза-
бавно подаване на мазут.
Чл. 336. Не се допуска работа на мазутопро-
вод или газопровод, от който изтича гориво и
има опасност от пожар.
Чл. 337. (1) Котелът се спира незабавно чрез
задействане на защитите или ръчно в случаите на:
1. недопустимо повишаване или понижава-
не на нивото на водата в барабана или при пов-
реда на всички прибори за контрол на нивото в
барабана;
2. бързо понижаване на нивото на водата в
барабана независимо от засиленото подаване
на вода към котела;
3. повреждане на всички разходомери за пи-
тателна вода на правотоков водогреен котел или
прекратяване на захранването на който и да е
поток на правотоковия котел за повече от 30 s;
4. спиране на всички питателни помпи;
5. недопустимо повишаване на налягането в
паро-водния тракт;
6. незадействане на 50 на сто от предпазните
клапани или на други заменящи ги устройства;
7. прекъсване функционирането на всички
манометри, показващи налягането в котела или
в тръбопроводите;
8. недопустимо повишаване или понижава-
не на налягането по тракта на правотоковия
котел до разделителната арматура;
9. недопустимо понижаване на налягането в
тракта на водогрейния котел за повече от 10 s;
10. скъсване на тръба от паро-водния тракт
или откриване на пукнатини в основните еле-
менти на котела ( барабан, колектори, тръбоп-
роводи, арматура );
11. изгасване на факела в котела;
12. недопустимо понижаване на налягането
на газа или мазута след регулиращия клапан
при работа на газ или мазут;
13. изключване на всички димни или въз-
душни вентилатори и всички регенеративни въз-
духоподгреватели;
14. взрив в пещта, взрив или пожар в газохо-
дите или пепелоулавящите устройства, нагря-
ване до червено на носещите греди на конст-
рукцията на котела, разрушаване на изолация-
та и други случаи, водещи до повреди на съоръ-
женията и застрашаване на живота на хора;
15. прекратяване на разхода на пара през
междинния паропрегревател;
16. понижаване на разхода на вода през во-
догрейния котел под минимално допустимия
за повече от 10 s;
17. повишаване на температурата на водата на
изхода на водогрейния котел над допустимата;
18. възникване на пожар, застрашаващ персо-
нала, съоръженията или системата за дистанци-
онно управление, включена в защитите на котела;
19. отпадане на напрежението на устройст-
вата за дистанционно и автоматично управле-
ние или на всички контролно-измервателни
прибори;
20. скъсване на мазутопровод или газопро-
вод в района на котела.
(2) При работа на котел на газ освен в случа-
ите по ал. 1 котелът се спира и в предвидените
в инструкция за безопасна експлоатация на га-
зовото стопанство случаи.
Чл. 338. Котелът се разтоварва и при необ-
ходимост се спира съгласувано с оператора на
мрежата в следните случаи:
1. поява на малки пропуски на пара и вода по
елементите на пароводния тракт, тръбите на
нагревните повърхности, захранващите тръбо-
проводи, фланцови и валцувани съединения, ко-
лектори и др.;
2. недопустимо повишаване на температура-
та на метала на нагревните повърхности, ако то
не се прекратява с промени в режима на работа
на котела;
3. повреда на всички дистанционни показа-
тели за нивото на водата в барабана;
4. при рязко влошаване на качествата на зах-
ранващата вода спрямо установените норми;
5. прекъсване работата на пепелоулавящите
устройства на котела;
6. при неизправност на отделни защити, кон-
тролно-измервателни прибори или дистанци-
онни и автоматични управления.