Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 543. При обединяване на няколко дре-
нажни линии в обща дренажна магистрала на
всека една от тях се монтира спирателна ар-
матура.
Чл. 544. Не се разрешава работа на тръбо-
проводите в случаите на :
1. повишаване на налягането и температура-
та над разрешените стойности;
2. появяване на хидравлични удари в тръ-
бопроводите за пара;
3. появяване на пукнатини, издутини, про-
пуски на пара или вода;
4. установяване на недопустими измества-
ния в опорно-окачващата система.
Чл. 545. Арматурата се използва по предназ-
начението си. Забранява се използването на
спирателна арматура като регулираща.
Чл. 546. (1) На арматурата се нанасят трай-
ни надписи с номер от технологичната схема на
тръбопроводите и с указатели за посоката на
въртене на маховика.
(2) На регулиращата арматура се поставят
указатели за степента на отваряне на регулира-
щия орган, а на спирателната арматура—указа-
тели “Отворено” и “Затворено”. Ремонтните
работи по тръбопроводите, арматурата и пос-
тавянето и снемането на заглушаващи тапи,
които отделят ремонтирания участък от тръ-
бопровода, се извършват по правилата на на-
рядната система.
Чл. 547. (1) Топлинната изолация на тръ-
бопроводите и арматурите се поддържа в из-
правно състояние по цялата дължина на пола-
гането.
(2) Топлинната изолация на тръбопроводи,
които са монтирани на открито, и на тези, ко-
ито са в близост до маслени резервоари, масло
и мазутопроводи, се облицова с метално или
друго защитно покритие.
(3) Тръбопроводи, които са в близост до
кабелни линии, се отделят с метално покритие.
(4) Тръбопроводи и арматура за топлоноси-
тели с температура, по-ниска от тази на окол-
ната среда, се защитават срещу корозия и из-
пълняват с хидро- и топлоизолация.
(5) Температурата на повърхността на изо-
лацията при температура на околния въздух
25 °C  не може да превишава 45 °C.
(6) Конструкцията на топлинната изолация
на фланцови съединения, арматура и участъци
от тръбопроводи, подложени на периодичен
контрол (заваръчни съединения, репери за из-
мерване на пълзене и др.), позволява многокра-
тен демонтаж/монтаж.
Чл. 548. (1) Изолацията на тръбопроводи,
които нямат защитно покритие, се оцветява, а
на защитените с покритие се нанасят маркиро-
въчни пръстени.
(2) Оцветяването и надписите на тръбопро-
водите съответстват на изискванията на дейст-
ващата техническа нормативна уредба.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  о с м а
СПОМАГАТЕЛНИ ТОПЛОМЕХАНИЧНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 549. (1) Спомагателните топломеханич-
ни съоръжения са част от уредбите на основни-
те топломеханични съоръжения (котли, турби-
ни). Те включват подгревателите за високо,
средно и ниско налягане, редукционно-охлади-
телните уредби, помпите, вентилаторите, тех-
ническите резервоари, импулсните линии и
всички други устройства, без които основните
съоръжения не могат да функционират.
(2) Разпределението на спомагателните топ-
ломеханични съоръжения за обслужване от
експлоатационния персонал се определя със
заповед от ръководителя по експлоатацията на
обекта.
Чл. 550. При експлоатацията на спомага-
телните топломеханични съоръжения, които
подлежат на държавен технически надзор, се
спазват изискванията на действащата норма-
тивна уредба и предписанията на контролните
органи.
Чл. 551. Не се допуска работа на спомага-
телните топлотехнически съоръжения без инс-
трукция за експлоатацията им.
Чл. 552. Изправността на технологичните
защити и блокировки на спомагателните съо-
ръжения се проверява периодично в срокове,
определени с вътрешна инструкция, и всеки
път след:
1. неселективно заработване на защита пре-
ди включването є отново в работа;
2. основен ремонт;
3. престой повече от 3 денонощия.
Чл. 553. (1) Всички спомагателни топломе-
ханични съоръжения, които се намират в го-
товност за незабавно пускане или са в режим на
автоматично включване на резерва (АВР), се
поддържат в изправно състояние и постоянно
подгрявани (ако това се налага).
(2) Спирателната арматура по тръбопрово-
дите към автоматично включваните резервни
съоръжения се намира в отворено състояние.
(3) Действието на АВР се проверява перио-
дично по вътрешна инструкция. Плановото
превключване от работещо на резервно съоръ-
жение се извършва най-малко веднъж месечно.
Чл. 554. Не се допуска включването в работа
на спомагателни топломеханични съоръжения
при установена неизправност на:
1. устройствата за защита, автоматика и
блокировки;
2. автоматичното регулиране на процесите,
когато параметрите за регулиране (налягания,
температури, нива, дебити, концентрации, обо-
роти и др.) не могат да се поддържат в допусти-
мите граници чрез ръчно управление;
3. видими дефекти, които биха довели до
опасност за живота на хора, пожар или разру-
шаване на съоръжение;