Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 29

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
Раздел III
Въвеждане в експлоатация
Чл. 113. (1) Експлоатиращата организация
трябва да разработи и да изпълни програма за
въвеждане в експлоатация за потвърждаване
изпълнението на строителните и монтажните
работи в съответствие с проекта и съответстви-
ето на характеристиките на КСК и параметри-
те на технологичните процеси на ЯЦ с проект-
ните изисквания.
(2) Въвеждането на ЯЦ в експлоатация тряб-
ва да се изпълнява на последователни етапи, за
които се разработват отделни програми. Изпъл-
нението на всеки следващ етап трябва да се
предхожда от оценка на резултатите от пред-
ходния етап и потвърждаване изпълнението на
поставените цели и проектни изисквания.
(3) Всяка етапна програма трябва да съдър-
жа цел, описание и график за изпълнение на
всички важни дейности през етапа. В програ-
мите трябва да се описват последователност-
та, времетраенето и логическата връзка меж-
ду отделните дейности от етапа, изискванията
за технологична подготовка и осигуряване на
енергоизточници и флуиди, критериите за при-
емливост и за оценка на тяхното изпълнение,
началното и крайното състояние на етапа,
организацията на изпълнение и необходимият
персонал, условията за преминаване към след-
ващия етап и списък на специфичните проце-
дури за изпълнение на дейностите от етапа.
Чл. 114. (1) Преди началото на въвеждане в
експлоатация трябва да са разработени:
1. организационни документи за управление
на въвеждането в експлоатация;
2. предели и условия при въвеждане в екс-
плоатация;
3. експлоатационни инструкции, процедури
за ремонт, техническо обслужване, изпитвания
и надзор на КСК, важни за безопасността;
4. документи от системата за осигуряване на
качеството, включително за контрол на изме-
ненията;
5. инструкции за действие на персонала в слу-
чай на авария и вътрешен авариен план на ЯЦ.
(2) Преди въвеждане в експлоатация
трябва:
1. да бъдат монтирани, изпитани и работо-
способни средствата и системите за осигурява-
не на физическата защита, пожарната безопас-
ност и контрол на достъпа до ЯЦ;
2. да бъде осигурен достатъчен по количес-
тво и квалификация персонал.
Чл. 115. (1) Дейностите по въвеждане в екс-
плоатация трябва да се изпълняват в съответс-
твие с програмата за въвеждане в експлоата-
ция, процедурите за изпълнение на изпитвани-
ята и инструкциите за експлоатация.
(2) В процеса на въвеждане в експлоатация
трябва да бъдат проверени приложимостта и
качеството на инструкциите за експлоатация.
Чл. 116. (1) Преди началото на зареждане на
активната зона с ядрено гориво трябва да бъдат
монтирани, изпитани и работоспособни систе-
мите, важни за безопасността, необходими за
този етап, да бъдат проведени изпитвания за
определяне на характеристиките на контура на
топлоносителя на реактора, да бъде изпитана
ефективността на биологичната защита и да се
осъществява радиационен контрол на помеще-
нията, площадката, радиационнозащитната и
наблюдаваната зона.
(2) Преди първоначалното достигане на кри-
тично състояние на реакторната инсталация
трябва да бъдат проведени функционални из-
питвания на КСК, важни за безопасността, за
потвърждаване изпълнението на предвидените
функции и съответствието с проектните харак-
теристики.
(3) Преминаването на различни нива на
мощност трябва да се извършва след успешни
неутронно-физически експерименти на реактор-
ната инсталация и завършване на всички стро-
ителни и монтажни работи на енергийния блок.
(4) Опитната експлоатация като етап от
въвеждането в експлоатация трябва да се из-
пълнява за блокове с нов тип ядрен реактор.
Чл. 117. Енергиен блок на ЯЦ, който е в
процес на въвеждане в експлоатация, трябва да
се изолира физически от други работещи или
строящи се блокове на същата площадка.
Раздел IV
Експлоатация
Чл. 118. (1) При нормална експлоатация
всички физически бариери трябва да бъдат ра-
ботоспособни, а всички нива на защита да се
намират в състояние на готовност. При устано-
вена неработоспособност на физическа барие-
ра или липса на готовност на ниво на защита
реакторната инсталация трябва да бъде спряна
и приведена в безопасно състояние.
(2) Неработоспособността на физическа ба-
риера или неготовността на ниво на защита в
определени експлоатационни състояния тряб-
ва да бъдат обосновани в проекта на ЯЦ.
Чл. 119. (1) За осигуряване поддържането на
нивата на защита на физическите бариери в
състояние на готовност експлоатацията на ЯЦ
трябва да се осъществява в съответствие с пре-
дели и условия за експлоатация.
(2) Пределите и условията за експлоатация
трябва да бъдат определени и обосновани на
базата на проекта, анализите на безопасността
и изпитванията при въвеждане в експлоатация
и периодично и при необходимост да се прераз-
глеждат за отразяване на експлоатационния
опит, извършените изменения в КСК, важни за
безопасността, новите анализи на безопасност-
та и развитието на науката и технологиите.
Чл. 120. (1) Пределите и условията за екс-
плоатация трябва да обхващат всички екс-
плоатационни състояния, включително рабо-