Държавен вестник, бр. 11, 2017 г., стр. 41

БРОЙ  11	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  41  
час. Аварийното евакуационно осветление се 
проектира така, че за 5 s да бъде осигурена 
половината от изискваната осветеност, а за 
не повече от 60 s – пълната осветеност. 
Чл. 48. Въздушни електропроводи за високо 
напрежение, подстанции и трафопостове се 
проектират на разстояние от сгради и съоръ-
жения с потенциален риск от взрив съгласно 
приложение № 6. 
Чл. 49. (1) Електрическите помещения 
в производствените сгради се отделят от 
помещенията с друго функционално пред-
назначение чрез плътни стени с минимална 
огнеустойчивост EI 120 и самозатварящи се 
врати с минимална огнеустойчивост EI 90.
(2) Електрическите разпределителни табла 
и пултовете за управление на електрообзавеж-
дането към складове, площадки и пунктове за 
работа на техническата територия, които не са 
разположени в обособени за тях електрически 
помещения, се проектират отвън на разстояние 
най-малко 5 m от захранвания обект.
Чл. 50. Всички външни електропроводни 
линии за напрежение до 1000 V се проектират 
положени подземно.
Чл. 51. Когато общото потребление на 
електроенергия е над 1000 kW, се проектират 
две захранващи линии, като всяка от тях се 
оразмерява най-малко за 70 % от общия товар.
Чл. 52. Груповите силови и осветителни 
линии се проектират извън помещенията с 
потенциален риск от взрив.
Чл. 53. В помещения с потенциален риск 
от взрив:
1. не се допуска да се проектират кабелни 
съединители или кабелни муфи;
2. за всички токови кръгове се проектира 
защита срещу претоварване както на фазовите 
проводници, така и на неутралния проводник.
Чл. 54. В мрежите за еднофазно напрежение 
се проектират двуполюсни прекъсвачи (във 
веригите на фазовия и неутралния проводник).
Чл. 55. Не се допуска устройването на 
ниши за разполагане на осветители в плът-
ни междинни стени, които отделят сгради и 
помещения с потенциален риск от взрив от 
съседни такива.
Чл. 56. В складовете електрическите ос-
ветителни инсталации, включително освети-
телите, се проектират над проходите, между 
отделните фигури, като височината на окачване 
на осветителите трябва да е най-малко 2,5 m.
Чл. 57. Управлението на външното осветле-
ние на техническата територия се проектира 
централизирано. Електрическото захранване 
на външни осветители, които са достъпни за 
допир, се проектира за безопасно свръхниско 
напрежение до 24 V.
Чл. 58. Комутационните апарати, прекъс-
вачите и предпазителите на осветителните 
електрически инсталации се проектират извън 
помещенията с потенциален риск от взрив.
Чл. 59. За защита срещу поражения от 
електрически ток се проектира отделен за-
щитен проводник.
Чл. 60. Забранява се неутралният провод-
ник да се използва и като защитен.
Чл. 61. (1) Повторното заземяване на не-
утралните проводници се проектира извън 
сградите.
(2) За защитните електрически вериги 
в помещения с потенциален риск от взрив 
се проектират най-малко две електрически 
връзки със заземителите, по възможност в 
противоположните краища на съответното 
помещение.
Чл. 62. Всички метални и други токопро-
водими части в помещения с потенциален 
риск от взрив (метални конструктивни части, 
корпусите на електрически машини, апарати 
и съоръжения, тръбопроводи, въздуховоди 
и др.) трябва да са взаимно свързани чрез 
защитни проводници.
Чл. 63. За преминаването на защитните 
проводници през стените на помещения с 
потенциален риск от взрив се предвиждат 
стоманени тръби.
Чл. 64. (1) Строежите за ОБВВПИ с потен-
циален риск от взрив се проектират с ниво I 
на мълниезащита или първа категория на 
мълниезащита с мълниезащитна зона тип А 
съгласно Наредба № 4 от 2010 г. за мълние­
защитата на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.) и 
при спазване на изискванията на заданието 
за проектиране.
(2) За строежите за ОБВВПИ, при които 
няма потенциален риск от взрив, нивото на 
мълниезащита или категорията на мълниеза-
щита се предвижда съгласно изискванията на 
Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата 
на сгради, външни съоръжения и открити 
пространства и при спазване на изискванията 
на заданието за проектиране. 
Чл. 65. Защитата срещу преки попадения 
на мълнии се проектира чрез отделно стоящи 
мълниеотводи, като импулсното съпротивле-
ние трябва да е до 5 Ω.
Чл. 66. С проекта за мълниезащита се 
изработва инструкция за провеждане на 
проверка на мълниезащитната уредба след 
пряко попадение на мълния и инструкция 
за поддържане на мълниезащитната уредба 
съгласно изискванията на Наредба № 4 от 
2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства с вклю-
чени допълнителни изисквания съобразно 
специфичните особености на обекта.
Чл. 67. Подовите настилки (покрития) и 
покритията на работните маси, в т.ч. и от 
органични материали (синтетични), се изпъл-
няват антистатични, със специфично повърх-
ностно съпротивление не по-голямо от 106 Ω,