Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
3.24. Забранява се оставянето без наблюдение на
горелки, които работят.
3.25. Най-малкото разстояние, на което се поста-
вят машините за точкови, шевни, релефни и челни
заварки до горими материали и конструкции, е 4 m
при заварки на детайли със сечение до 50 mm2, а при
заваряване на детайли със сечение, по-голямо от
50 mm2—не по-малко от 6 m.
4. Извършване на огневи работи с употреба на теч-
но гориво
4.1. При извършване на огневи работи с употреба
на течно гориво (бензин, керосин и др.) работното място
се организира както при газозаваръчните работи.
4.2. Преди започване на огневи работи се проверя-
ват изправността на цялата арматура на горелката,
плътността на съединенията на маркучите към нипе-
лите, изправността на резбата в холендрите и главите
на горелките.
4.3. За резервоарите за гориво на съоръженията за
извършване на огнева работа се осигуряват херметич-
но затваряне, манометър и предпазен клапан.
4.3.1. Резервоарите се разполагат на разстояние не
по-малко от 5 m от бутилките с кислород и на не по-
малко от 10 m от източниците на открит огън, в т. ч. и
горелката.
4.3.2. Допуска се запълване на резервоарите с гори-
во до 3/4 от техния обем.
4.4. За извършване на огневи работи се използват
само еднородни горива без примеси.
4.5. Допуска се съхраняването на запас от течно
гориво за не повече от едносменна работа.
4.6. Изпарителят на горелката се подгрява с поялна
(бензинова) лампа или спиртник.
4.7. При извършване на огневи работи с течно гори-
во се забранява:
4.7.1. подгряване на горелката чрез запалване на
разлятото гориво;
4.7.2. рязане, ако налягането на въздуха в резерво-
ара с горива е по-високо от работното налягане на
кислорода в резача;
4.7.3. прегряване на изпарителя на резача до виш-
нев цвят, както и вертикално окачване на горелката с
главата нагоре по време на работа;
4.7.4. притискане, преплитане или прегъване на
маркучите, с които се подава кислород към горелката;
4.7.5. използване на маркучите за кислород за пода-
ване на бензин или керосин към горелката и обратно.
4.8. Мястото, на което ще се извършват поялни и
огневи работи, се почиства от горими материали, а
неподвижните горими конструкции, разположени на
разстояние, по- малко от 5 m, се защитават от запал-
ване с метални щитове и екрани или чрез поливане
с вода.
4.9. Всяка поялна (бензинова) лампа трябва да при-
тежава паспорт, в който се посочват резултатите от
хидравличните изпитвания, извършени от производи-
теля, и допустимото работно налягане.
4.9.1. Лампите се осигуряват с пружинни предпазни
клапани, регулирани на определеното в паспорта наляга-
не, а лампите с вместимост 3 l и повече—и с манометри.
4.9.2. Лампите се поддържат в пълна изправност,
като най-малко един път месечно се проверява здрави-
ната и херметичността им. Не по-рядко от един път в
годината лампите се подлагат на хидравлично изпит-
ване за проверка на издръжливостта им на налягане.
4.10. За предотвратяване на взрив в поялните лам-
пи се забранява:
4.10.1. използване на бензин или смес от бензин и
керосин за гориво на лампите, които работят с керосин;
4.10.2. повишаване налягането в резервоарите на
лампите над допустимото, посочено в паспорта;
4.10.3. напълване на резервоарите на лампите с
гориво повече от 3/4 от обема им;
4.10.4. подгряване на горелките с гориво, източено
чрез помпата от самите лампи;
4.10.5. отвиване на въздушния винт и на наливната
пробка, както и зареждане с гориво по време на работа
или ако лампите не са изстинали;
4.10.6. разглобяване, ремонт и зареждане на лампи-
те, изливане на горивото близо до открит огън и до
източници на огън;
4.10.7. използване на поялни лампи за размразява-
не на водопроводни тръби, нафтопроводи, мазутопро-
води и на тръбите на отопление в сградите с горими
конструкции или облицовки.
4.11. След работа поялните лампи се прибират и
съхраняват на определени за целта места.
4.12. За да не сe допуска задръстване на горелките,
изхвърляне на пламък и други повреди, горивата за тях
преди зареждане се пречистват от чужди примеси чрез
филтриране.
5. Изисквания при топене на битуми и смоли
5.1. Съдовете за разтопяване на битуми—асфалт,
катран, смоли и др., се устройват на определени за целта
обезопасени площадки, разположени на разстояние не
по-малко от 15 m от горими постройки и скелета на
новостроящи се сгради.
5.1.1. Районът около съдовете за разтопяване на
битум се почиства от горими материали, треви и др. в
радиус 5 m.
5.1.2. Не се допуска разтопяване на битуми върху
покривите на сгради.
5.2. Всеки съд задължително се осигурява с плътно
затварящ се негорим капак за предпазване от дъждов-
ни води и от изкипяване на битума, както и за гасене в
случай на запалване.
5.3. След завършване на работа огънят в огнището
се изгасява.
5.4. Местата за разтопяване на битум се осигуряват
с подръчни средства за пожарогасене: за всеки съд по
0,5 m3 сух пясък, лопата, пожарогасител с прах—6 kg,
и противопожарно одеяло.
5.5. По протежение на фронта за полагане на гори-
ма изолация или битум на всеки 20 m се поставят не по-
малко от един пожарогасител с прах—6 kg.
5.6. При подвижни съдове за разтопяване на битум,
които работят с втечнен газ, на работното място се
допускат не повече от две бутилки газ, които при рабо-
та се поставят в естествено вентилиращи се метални
шкафове на разстояние не по-малко от 20 m от съдове-
те. Шкафовете се държат заключени.
5.7. Резервните бутилки с газ се съхраняват в поме-
щения, които отговарят на изискванията на действа-
щите норми за пожарна безопасност и на Наредбата за
устройството, безопасната експлоатация и техничес-
кия надзор на газовите съоръжения и инсталации за
втечнени въглеводородни газове.
5.8. При извършване на изолационни работи по
магистрални тръбопроводи с нагрети материали се
спазват следните изисквания:
5.8.1. районът около съдовете за подгряване на
изолационните материали се почиства в радиус 5 m от
горими материали, трева и др.;
5.8.2. съдовете за разтопяване на битум се разпола-
гат на разстояние 15 m от траншеите на тръбопроводи-
те, от местата за зареждането им с леснозапалими
течности, от открити и закрити складове за горими
материали;
5.8.3. запасите от суровини и твърдо гориво се раз-
полагат на разстояние не по-малко от 5 m от съдовете
за приготвяне на битум;
5.8.4. запасите от бензин за подготовка на грунда се
съхраняват в плътно затворени негорими съдове на
разстояние не по-малко от 50 m от огнището.
5.9. При извършване на горещи изолационни рабо-
ти в близост до електропроводни линии съдовете за
подгряване на битум, горивото и механизмите за из-
вършване на изолационни работи по магистрални тръ-
бопроводи трябва да са на разстояние не по-малко от
1,5 пъти височината на електрическите стълбове.
58757