Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 9

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
1
2
3
Ф5Г
Сгради, помещения, открити 
инсталации и технологични 
съоръжения за получаване, 
обработване, 
използване, 
съхраняване и складиране 
на:
1. Негорими вещества и ма-
териали в горещо или наже-
жено състояние, при които 
се отделя лъчиста топлина, 
искри или пламък, и такива 
с температура на обработка, 
по-висока от 180 °С, които 
не се отнасят към категория 
Ф5А или Ф5Б
2. Горими течности, газове и 
твърди материали (прахове), 
които се използват като го-
риво при гарантирано нали-
чие на постоянно действащ 
източник на запалване
*Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помещения с контактни 
пещи; *Електромашинни отделения; помещения за регенерация на живак; 
*Цехове за производство на стъкло и др.п., ковачници; *Депа за парни ма-
шини; цехове за горещо валцуване на метали; *Помещения за изпитване на 
двигатели с вътрешно горене; *Цехове за термично обработване на метали; 
*Котелни помещения на газово гориво; *Котелни помещения на течно и 
твърдо гориво; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни 
устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи 
повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; 
*Високоволтови съоръжения; *Монтажно-заваръчни цехове и др.п.
Ф5Д
Сгради, помещения, открити 
инсталации и технологични 
съоръжения за получаване, 
обработване, използване, съ­
храняване и складиране на:
- негорими вещества и ма-
териали ;
- горими вещества и мате-
риали в мокри технологични 
процеси
*Механични цехове за студена обработка на метали (с изключение на маг-
незиевите сплави), смесване на руда, содово производство (с изключение на 
пещните отделения); *Продухвателни и компресорни станции за въздух или 
други негорими газове; *Цехове за регенерация на киселини; *Инструментал-
ни цехове; студено щамповане и валцуване на метали; *Добиване и студена 
обработка на минерали, руди, сол и други негорими материали; *Цехове за 
мокри процеси в текстилната и хартиената промишленост; *Цехове за прера-
ботка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци; *Помещения за 
пепел и сгурия, помпени и водоприемни устройства към електростанциите, 
хлоратни и въгледвуокисни инсталации, водни охладителни кули, помпени 
станции за негорими течности; *Отделения за приготвяне и съхраняване на 
неорганични добавки към амониево-селитреното производство; *Отделения 
за съхраняване на негорими киселини и др.п.
Забележки:
1. Под „свободен обем на помещението“ се разбира 
80 % от неговия геометричен обем.
2. Към газовете се отнасят всички вещества, които 
при нормални условия имат температура на кипене, 
по-ниска или равна на 20 °С.
3. Мокри технологични процеси са процесите, при 
които горими вещества са овлажнени до степен, която 
не позволява възникване на горим процес.
(3) Непосочените в табл. 2 към ал. 2  сгради, 
помещения, открити инсталации и технологич-
ни съоръжения за получаване, обработване, 
използване, съхраняване и складиране на ве-
щества и продукти се отнасят към съответната 
категория по пожарна опасност в зависимост 
от пожарните им характеристики и физико-
химични свойства.
(4) Различните части на сградата могат да 
се класифицират самостоятелно по клас на 
функционална пожарна опасност, когато са 
разделени с брандмауер и имат самостоятелни 
евакуационни изходи.
Г л а в а  т р е т а
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И 
ЕЛЕМЕНТИ
Чл. 9. (1) Строителните конструкции и 
елементи се проектират с огнеустойчивост, 
която да удолетворява основните критериите 
за носимоспособност, непроницаемост и изо-
лиращата способност.
(2) Носимоспособност (R) е критерий за 
оценка на способността на конструкцията и/
или на елемент на строежа да запазва конструк-
тивната си устойчивост (да се съпротивлява) 
при въздействие на огън от една или повече 
страни за определен период.
 (3) Непроницаемост (Е) е критерий за оценка 
на способността на елемент от конструкцията 
на строежа да издържа на въздействие на огън 
само от едната страна и при преминаването на 
пламъци или горещи газове да предотвратява 
пренасянето на огъня към неизложената страна.
(4) Изолираща способност (I) е критерий за 
оценка на способността на елемент от конструк-
цията на строежа да издържа на въздействие на 
огън само от едната страна и да предотвратява 
пренасянето на огъня и интензивното предаване 
на топлина от изложената към неизложената 
страна. Пренасянето се ограничава така, че да 
не се запали нито неизложената повърхност, 
нито който и да е материал в непосредствена 
близост до нея. Елементът се проектира така, 
че да служи като преграда срещу топлината за 
осигуряване на защитата на хората, които се 
намират близо до него.