Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
жимите им на работа, отчитането на приходи-
те и разходите на ресурсите, произведената и
отдадената електрическа енергия и топлина и
технологичните загуби при производството и
преноса им, се определят с проекто-норматив-
ната документация и техническите условия на
доставката.
Чл. 184. Средствата  за измерване по чл. 183
се избират от записаните в държавния регистър
на одобрените за използване типове средства
за измерване в Р. България.
Чл. 185. Периодичността на проверките на
средствата за измерване се определят от пред-
седателя на Държавната агенция за метроло-
гия и технически надзор (ДАМТН).
Чл. 186. (1) Измерителните канали на ин-
формационно-измерителните системи, в това
число и тези от състава на АСУТП и АСДУ
подлежат на  одобряване на типа.
(2) След въвеждането им в експлоатация
измерителните канали на информационно-из-
мерителните системи подлежат на последва-
ща проверка и/или калиброване, по установе-
ния ред.
(3) Непроверени или некалибровани инфор-
мационно-измерителни системи не се допускат
за използване в работа.
Чл. 187. Средствата за измерване, използва-
ни за наблюдение на технологичните парамет-
ри, на които не се нормира точността на измер-
ване, се маркират със знак за индикатори.
Чл. 188. Лицата, проверяващи средствата
за измерване, отговарят на изискванията на
Наредбата за реда за оправомощаване на лица
за извършване на проверка на средства на из-
мерване, които подлежат на метрологичен
контрол.
Чл. 189. Обучението и повишаването на ква-
лификацията на персонала на метрологичните
служби/звена в енергийните предприятия се
осигуряват от работодателите.
Раздел II
Специфични изисквания за метрологично
осигуряване на АЕЦ
Чл. 190. Метрологичното осигуряване на
експлоатацията на АЕЦ се предвижда в техни-
ческото задание за разработване на проекта на
АЕЦ, в което се залагат:
1. номенклатурата на основните параметри,
подлежащи на контрол, нормите за точност на
измерванията, методиките за извършване на
измерванията, типовете средства за измерване;
2. номенклатурата на методиките за провер-
ка и калибровка на средствата за измерване и
информационно-измерителните системи;
3. техническите изисквания към помещени-
ята за обслужване, ремонт, проверка и съхране-
ние на средствата за измерване;
4. нормативите за числеността и квалифика-
цията на персонала, изпълняващ дейностите по
метрологичното осигуряване;
Чл. 191. Метрологичното осигуряване на
АЕЦ се определя на етапите проектиране на
съоръженията и техническите средства, стро-
ителство, експлоатация и извеждане от екс-
плоатация.
Чл. 192. Експлоатиращата организация АЕЦ
осигурява:
1. техническото задание за разработване на
нови средства и системи за измерване и други
документи, свързани с получаване и използва-
не на информация от АЕЦ и за АЕЦ;
2. методиките за извършване на измерванията.
Чл. 193. Списъците на групите средства за
измерване и информационно-измерителните
системи, подлежащи на проверка, се утвържда-
ват от АЯР.
Чл. 194. Графиците за проверка на средства-
та за измерване и информационно-измерител-
ните системи се съгласуват с АЯР и се утвърж-
дават от главния инженер.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 195. При експлоатация на обектите се
упражнява постоянен контрол и се предприе-
мат мерки за ограничаване на вредното въз-
действие върху околната среда вследствие на:
1. изхвърляне на вредни вещества в атмос-
ферния въздух;
2. изпускане на отпадъчни води във водни
обекти;
3. образуване на отпадъци, тяхното третира-
не и депониране;
4. шум и вибрации;
5. електромагнитни полета и други физичес-
ки въздействия.
Чл. 196. При работата на енергийните обек-
ти не се допуска превишаване на пределно до-
пустимите норми и нива на:
1. концентрациите на изпусканите в атмос-
ферата емисии на вредни вещества;
2. концентрациите на вредни вещества в из-
пуснатите отпадъчни води, за съответната ка-
тегория на водния басейн;
3. вредните вещества, изхвърляни в почвата;
4. шума и вибрациите в санитарните норми
за производствен шум и производствени виб-
рации;
5. напрегнатостта и плътността на енергий-
ните потоци на електромагнитните полета в
хигиенно-защитните зони около излъчващи
обекти.
Чл. 197. (1) На всеки енергиен обект се раз-
работват и изпълняват:
1. план за действие по опазване на околната
среда;
2. авариен план за действие за предотвратя-
ване на аварийни и залпови изхвърляния на
замърсяващи вещества в околната среда;