Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 37

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
4. Категория 4. Проектни аварии с много ниска чес-
тота на поява в диапазона между 10-4 и 10-6 за година:
4.1. Скъсване на главен паропровод.
4.2. Скъсване на тръбопровод за основна питателна
вода.
4.3. Заклинване на ротора на главна циркулационна
помпа.
4.4. Изхвърляне на произволен орган за регулиране.
4.5. Загуба на топлоносител от контура на топло-
носителя на реактора, включително до двустранно
гилотинно разкъсване на тръбопровода с най-голям
диаметър.
4.6. Аварии при манипулиране с гориво.
4.7. Скъсване на една тръбичка на парогенератор с
предшестващ йоден спайк.
Примерен списък на постулирани изходни съ-
бития и категоризация на състоянията, които
се отчитат при анализа на безопасността на
ЯЦ с кипящи реактори
1. Категория 1. Стационарни състояния и преходни
процеси при нормална експлоатация:
1.1. Пускане.
1.2. Работа на мощност.
1.3. Поддържане в горещо състояние.
1.4. Спиране до горещо състояние.
1.5. Спиране до студено състояние.
1.6. Презареждане.
1.7. Разгряване и разхлаждане с максимално допус-
тима скорост.
1.8. Стъпаловидно изменение на товара (с 10 %).
1.9. Изменение на натоварването (със скорост 5 %
от товара в минута) в диапазон на мощност между 15 и
100 %.
1.10. Понижаване на мощността от 100 % до ниво
на собствени нужди с използване на редукционни ус-
тройства.
1.11. Допустими гранични състояния съгласно пре-
делите и условията за експлоатация.
2. Категория 2. Очаквани експлоатационни съби-
тия с честота на поява по-голяма от 10-2 за година:
2.1. Непреднамерено извличане на орган за регули-
ране при подкритично състояние на реактора.
2.2. Непреднамерено извличане на орган за регули-
ране при работа на реактора на мощност.
2.3. Статично несъответствие в местоположението
по височина на орган за регулиране.
2.4. Пълна загуба на товар и/или изключване на
турбогенератор.
2.5. Загуба на разход на основна питателна вода.
2.6. Пълна загуба на външно електрозахранване (до
2 часа).
2.7. Увеличаване товара на турбогенератор над но-
миналния (при работа на пълна мощност).
2.8. Непреднамерено отваряне и незатваряне на
регулиращ или байпасен клапан на турбогенератор.
2.9. Затваряне на един стопорен клапан на турбоге-
нератор.
2.10. Непреднамерено задействане на системата за
аварийно отвеждане на топлина от активната зона.
2.11. Изолиране на реактора, загуба на основния
краен поглътител на топлина.
2.12. Загуба на всички вътрешни помпи (ако е при-
ложимо).
2.13. Непреднамерено отваряне на предпазен кла-
пан на контура на топлоносителя на реактора.
2.14. Незатваряне на предпазен клапан на контура
на топлоносителя на реактора.
3. Категория 3. Аварийни състояния с ниска често-
та на поява в диапазона между 10-2 и 10-4 за година:
3.1. Загуба на топлоносител (скъсване на тръбопро-
вод с малък диаметър в херметичния обем).
3.2. Разкъсване на тръбопроводи извън херметич-
ния обем (главен паропровод, тръбопровод питател-
на вода, връзка към басейна за понижаване на на-
лягането).
3.3. Неправилно зареждане с последваща експлоа-
тация на горивна касета в активната зона.
3.4. Изтичане от резервоар на система за газообраз-
ни радиоактивни изхвърляния.
3.5. Пълна загуба на външно електрозахранване (до
72 часа).
4. Категория 4. Проектни аварии с много ниска чес-
тота на поява в диапазона между 10-4 и 10-6 за година:
4.1. Загуба на топлоносител (разкъсване на тръбо-
провод в херметичния обем).
4.2. Разкъсване на тръбопровод с голям диаметър.
4.3. Разкъсване на тръбопровод с междинен диа-
метър.
4.4. Разкъсване на импулсна линия, излизаща от
дъното на корпуса на реактора.
4.5. Разкъсване на тръбопровод от системата за
охлаждане на компоненти (заливане на системи за бе-
зопасност).
4.6. Изхвърляне на произволен орган за регулиране.
4.7. Аварии при манипулиране с гориво.
4.8. Аварии с орган за регулиране.
38988
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за
определяне на отговорността на държавата и
за отстраняване на нанесените щети върху
околната среда, настъпили от минали действия
или бездействия, при приватизация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за ус-
ловията и реда за определяне на отговорност-
та на държавата и за отстраняване на нанесе-
ните щети върху околната среда, настъпили
от минали действия или бездействия, при при-
ватизация.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредба-
та за условията и реда за определяне на отго-
ворността на държавата за нанесените щети
върху околната среда, настъпили от минали
действия или бездействия, при приватизация,
приета с Постановление № 78 на Министер-
ския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.;
изм., бр. 40 от 2003 г.).
За министър-председател:
Николай Василев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков