Държавен вестник, бр. 10, 2016 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  10
а) коефициент на топлопреминаване през 
външните стени (W/m2K);
б) коефициент на топлопреминаване през 
прозорците (W/m2K);
в) коефициент на топлопреминаване през 
покрива (W/m2K);
г) коефициент на топлопреминаване през 
пода (W/m2K);
д) коефициент на полезно действие на ге-
нератора на топлина и/или студ (%);
е) коефициент на трансформация на гене-
ратора на топлина и/или студ;
ж) коефициент на полезно действие на пре-
носа на топлина от източника до отоплявания 
и/или охлаждания обем на сградата (%);
2. група 2 – показатели, характеризиращи 
енергопотреблението на технологичните про-
цеси за отопление, охлаждане, вентилация и 
гореща вода за битови нужди:
а) топлинни загуби от топлопреминаване 
към околната среда (kW);
б) топлинни притоци от топлопреминаване 
от околната среда (kW);
в) специфични топлинни загуби от топло­
преминаване (W/m2);
г) специфични топлинни притоци от топло­
преминаване (W/m2);
д) топлинни загуби от инфилтрация на 
външен въздух (kW);
е) специфични топлинни загуби от инфил-
трация (W/m2);
ж) общи топлинни загуби/притоци (kW);
з) общи специфични топлинни загуби/
притоци (W/m2);
и) топлинна мощност на системата за 
отопление (kW);
к) годишен разход на енергия за отопление 
(kWh);
л) годишен разход на енергия за охлаждане 
(kWh);
м) специфичен разход на енергия за ото-
пление (kWh/m2);
н) специфичен разход на енергия за охлаж-
дане (kWh/m2);
о) топлинна мощност на системата за 
вентилация (kW);
п) годишен разход на енергия за вентила-
ция (kWh);
р) специфичен разход на енергия за вен-
тилация (kWh/m2);
с) топлинна мощност на системата за го-
реща вода (kW);
т) годишен разход на енергия за гореща 
вода (kWh);
у) специфичен разход на енергия за гореща 
вода (kWh/m2);
3. група 3 – показатели, характеризиращи 
енергопотреблението на сградата като цяло:
а) обща топлинна мощност за отопление, 
охлаждане, вентилация и гореща вода (kW);
б) обща специфична топлинна мощност за 
отопление, охлаждане, вентилация и гореща 
вода (kW/m2);
в) обща електрическа мощност за отопле-
ние, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kW);
г) обща специфична електрическа мощност 
за отопление, охлаждане, вентилация, гореща 
вода, осветление и уреди (kW/m2);
д) общ годишен разход на енергия за ото-
пление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди (kWh);
е) общ годишен специфичен разход на 
енергия за отопление, охлаждане, вентилация, 
гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2);
ж) общ годишен специфичен разход на енер-
гия за отопление и вентилация (Wh/m3.DD). 
Чл. 10. (1) Показателите за разход на енер-
гия се изчисляват по методиката, определена 
в наредбата по чл. 5, ал. 3. 
(2) Стойностите на показателите за топлин-
ни загуби и топлинна мощност се определят 
при външна изчислителна температура за 
зимни условия.
(3) Стойностите на показателите за то-
плинни притоци и охладителна мощност се 
определят при външната изчислителна тем-
пература за летни условия.
(4) Показателите за специфични топлинни 
загуби, специфична мощност и специфичен 
разход на енергия се изчисляват за:
1. единица от общата отопляема площ на 
сградата;
2. единица от общия отопляем обем на 
сградата.
Чл. 11. При изчисляване на показателите 
за разход на енергия се отчитат стойностите 
на експлоатационните показатели на същест-
вените характеристики на строителни проду-
кти и/или на техническите характеристики 
на вложените продукти, елементи и системи 
в сградата в съответствие с изискванията на 
приложимите за тях нормативни актове и/
или технически спецификации.
Раздел IV
Енергийни характеристики
Чл. 12. В зависимост от предназначени-
ето си енергийната характеристика (ЕР) на 
сградата може да се определи по един от 
следните начини:
1. като един от показателите за разход на 
енергия:
EP = P, 
където Р е показател, определен по чл. 9;