Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 37

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
5. повторно запалване на печки с течно го-
риво, преди те да са се охладили;
6. оставянето без контрол на печки с твърдо,
течно и газово гориво и включени електричес-
ки отоплителни уреди (с изключение на топло-
акумулиращите печки и лъчистото отопление);
7. използването на газови отоплителни уре-
ди, работещи с газ пропан-бутан, в подземните
помещения.
Чл. 52. Отоплителните уреди на твърдо гори-
во се почистват в края на работното време и се
зареждат непосредствено преди запалването им.
Чл. 53. Вентилационните инсталации, огне-
защитните устройства и въздуховодите се под-
държат в изправно състояние, осигуряващо
пожарната им безопасност.
Чл. 54. Собствениците и ръководителите на
обектите осигуряват изправността на монтира-
ните системи за повишено налягане и отдимя-
ване, за състоянието на които съставят ежегод-
но протокол.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙ-
НАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧ-
НИТЕ ПРОЦЕСИ, ОБОРУДВАНЕТО, СКЛА-
ДОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ТОВАРО-РАЗТО-
ВАРНИТЕ РАБОТИ И ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ
НА ОГНЕВИ РАБОТИ
Раздел I
Изисквания към технологичните процеси и
оборудването
Чл. 55. В технологичните процеси се изпол-
зват само вещества и материали с установени
параметри на пожарна и взривна опасност.
Чл. 56. Параметрите на режима на техноло-
гичното оборудване и процеси, свързани с упот-
ребата на горими газове, леснозапалими и го-
рими течности, горими прахове и взривоопас-
ни смеси се поддържат в съответствие с изиск-
ванията на технологичните инструкции и пас-
портната документация.
Чл. 57. При експериментални производства
за всеки нов експеримент се разработват и из-
пълняват мерки за осигуряване на ПАБ.
Чл. 58. Не се допуска експлоатация на неиз-
правно технологично и друго оборудване, което
може да доведе до пожари, експлозии и аварии.
Чл. 59. Строителните конструкции, техноло-
гичното и електрическото оборудване, отопли-
телните тела и инсталации се почистват пери-
одично от взриво- и пожароопасни прахове и
други горими материали по ред, установен от
собственика или ръководителя на обекта.
Чл. 60. Изстинал продукт и замръзнали учас-
тъци по тръбопроводите се подгряват с гореща
вода, пара, пясък или по други пожаробезопас-
ни начини.
Чл. 61. На резервоарите за леснозапалими и
горими газове и течности се означават макси-
малната граница на тяхното запълване и наи-
менованието на веществото.
Чл. 62. (1) В процеса на експлоатация на
технологичното оборудване се осигурява пос-
тоянна изправност на дихателните и предохра-
нителните клапани, огнепреградителите, ниво-
мерите, дренажните системи, отвеждащите тръ-
би, контролно-измервателните прибори, взрив-
ните мембрани и другите устройства, гаранти-
ращи безопасна работа.
(2) Прегледите и ремонтите на оборудване-
то се извършват съгласно изискванията на тех-
ническата и технологичната документация.
(3) Резултатите от проверките на дихателни-
те и предохранителните клапани, огнепрегради-
телите и нивомерите се отразяват в протокол.
Чл. 63. (1) При изтичането на леснозапали-
ми и горими течности и газове от технологич-
ното оборудване незабавно се вземат мерки за
отстраняване на неизправностите.
(2) Топлоизолацията на технологичното
оборудване, напоена с леснозапалими или го-
рими течности, се заменя незабавно след лик-
видиране на повредите, предизвикали изтича-
нето на продукт.
Чл. 64. За разположението и реда за включ-
ване и спиране на основните и аварийните по-
жарозащитни, пожарогасителни, взриво- и по-
жароопасни комуникации се разработва схема,
която се поставя на видно място.
Чл. 65. Обслужващият персонал се задължа-
ва да познава технологичната схема на оборуд-
ването, местата на пусковоспирателните уст-
ройства и да може да ги използва при авария
или пожар.
Чл. 66. (1) Системите за евакуация на гори-
ми газове, леснозапалими и горими течности
от вместимостите и апаратите в случай на ава-
рия или пожар се поддържат постоянно в из-
правност.
(2) Крановете на линиите за аварийно от-
веждане на горими газове, леснозапалими и
горими течности се означават, като се осигуря-
ва свободен достъп до тях. Редът и последова-
телността на операцията за аварийно отвежда-
не се определят с инструкция, утвърдена от
ръководителя или собственика на обекта.
Чл. 67. Не се допускат машини с движещи се
механизми и апарати с бъркалки при обработ-
ване на взриво- и пожароопасни вещества и
материали да работят без заземяване, с изклю-
чени или неизправни уловители на твърди пред-
мети и частици.
Чл. 68. Във взривоопасните зони всички дей-
ности се извършват с искронеобразуващи инс-
трументи, а обслужващият персонал се задъл-
жава да използва искронеобразуващи и антис-
татични обувки, работно облекло и бельо.
Чл. 69. В пожароопасните и взривоопасните
производства се поставят знаци за противопо-
жарна охрана в съответствие с БДС ISO 6309.
Чл. 70. Констатираните повреди по апара-
тите, работещи с горими газове, леснозапали-
ми и горими течности и взривоопасни вещест-
ва, се отстраняват незабавно.