Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 77

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
2. основен ремонт с изпълнение на комплекс
от мероприятия, насочени към поддържане,
възстановяване или подобряване на първоначал-
ните експлоатационни характеристики на ВЛ
като цяло или на отделни негови елементи пос-
редством ремонт на износени детайли и елемен-
ти или замяната им с по-здрави и икономични.
Чл. 666. (1) В зависимост от характера на
работата техническото обслужване и ремон-
тът могат да бъдат извършвани със или без
изключване на напрежението.
(2) При изключване на напрежението дей-
ностите се извършват комплексно, като еднов-
ременно се провеждат всички необходими ра-
боти за съкращаване продължителността на
изключване на ВЛ.
Чл. 667. (1) Техническото обслужване и ре-
монтните работи на ВЛ се извършват с изпол-
зването на специализирана механизация, таке-
лаж, инструменти, приспособления и транспорт-
ни средства.
(2) Бригадите, извършващи работи по ВЛ, се
екипират със средства за свръзка с операторите
на преносната/разпределителната мрежа.
Чл. 668. (1) При експлоатацията на ВЛ се
извършват периодични и извънредни огледи
(обходи).
(2) Периодични огледи (обходи) се извърш-
ват в срокове и обем, определени с местна ин-
струкция, но най-малко веднъж в годината.
(3) Извънредни огледи (обходи) на ВЛ или
на отделни участъци от тях се извършват по
дадено разпореждане в следните случаи:
1. при природни или стихийни бедствия в
даден район от трасето на ВЛ;
2. след автоматично изключване на ВЛ от ре-
лейна защита за откриване мястото на повредата;
3. по преценка, след успешни повторни
включвания на ВЛ.
(4) Огледи на проводниковата част (върхо-
ви огледи) на ВЛ с напрежение 110 kV и повече
с проверка по избор на определени участъци за
установяване състоянието на проводниците,
мълниезащитните въжета, арматурата, клеми-
те и болтовете по конструкцията на стълба се
извършват най-малко веднъж на 6 години.
(5) Огледи на проводниковата част (върхови
огледи) на ВЛ с напрежение до 20 kV включи-
телно се извършват само при необходимост. При
ВКЛ се проверява външното състояние на съе-
диненията и отклоненията от усуканите провод-
ници и при необходимост се вземат мерки срещу
проникване на влага и вредни вещества в тях.
Чл. 669. (1) Профилактичните проверки по
ВЛ включват:
1. проверка на състоянието на антикорози-
онното покритие на металните стълбове, кон-
золи и метални основи—най-малко веднъж на
6 години;
2. проверка на състоянието на бетоновото
покритие на арматурата на стоманобетонните
стълбове—най-малко веднъж на 6 години;
3. проверка на натягането на въжените опо-
ри (обтяжките) на стълбовете от типа НПо—
ежегодно през първите 3 години на експлоата-
ция, а след това на всеки 3 години;
4. проверка и затягане на болтовите съеди-
нения и гайките на основните болтове на ме-
талните стълбове—3 години след приемането в
експлоатация и след това—при необходимост;
5. проверка на състоянието на антикорози-
онното покритие на обтяжните болтове на стъл-
бовете от типа НПо с разкопаване до 30 сm от
повърхността в срокове по местна инструкция;
6. проверка на състоянието на болтовите
съединения при мостовите връзки на провод-
ниците на ВЛ с напрежение 110 kV и по-високо
посредством електрически измервания—вед-
нъж на 6 години, ако състоянието не може да
бъде оценено по други методи;
7. проверка на линейните съединения на про-
водниците и мълниезащитните въжета в меж-
дустълбието на ВЛ—визуално при огледите;
8. проверка за наличието и състоянието на
връзката между заземителя и заземяваните
елементи, включително за свързаните към за-
земителната уредба естествени заземители—
най-малко веднъж на 10 години.
(2) Периодичният контрол на състоянието
на заземителните уредби се извършва съгласно
чл. 703 и 704.
Чл. 670. (1) В междустълбията с пресичане
на ВЛ с други ВЛ се допускат не повече от две
съединения на проводниците и мълниезащит-
ните въжета на пресичащата въздушна линия.
Броят на съединенията на пресичаната линия
не се ограничава.
(2) В междустълбията с пресичане на ВЛ
със съобщителни и сигнални линии, автома-
гистрали и пътища I и II клас се допускат две
съединения на проводниците на пресичащата
ВЛ, ако сечението на проводниците е не по-
малко от 240 mm.
(3) В междустълбията с пресичане на жп ли-
нии не се допускат съединения на проводници-
те. Изключение се допуска за мълниезащитните
въжета, ако те са от стоманени проводници.
Чл. 671. (1) За участъците на ВЛ, подложени
на интензивно замърсяване, се използва специ-
ална или усилена изолация при закрепване на
проводниците.
(2) При необходимост се извършва почист-
ване на изолацията, смяна на изолатори или
използване на хидрофобни покрития.
(3) В зони с интензивно замърсяване на изо-
лацията от птици (щъркели) се предвиждат
устройства, които не застрашават живота на
птиците, но препятстват замърсяването на изо-
латорните вериги на ВЛ.
Чл. 672. (1) Дефектите и неизправностите
на ВЛ, открити при огледите и профилактични-
те проверки и измервания, се регистрират по
установения ред.
(2) В зависимост от характера им дефектите
се отстраняват незабавно при техническото
обслужване или при основен ремонт.
(3) Основните ремонти на ВЛ се извършват
в зависимост от техническото им състояние,
условията на работа, появата на екстремни
природни условия и др. в срокове, определени с
местни инструкции, но най-малко веднъж на 12
години.