Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 39

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
1. на техническото състоянието и експлоата-
ция на енергийните обекти, както и на енергий-
ните уредби и съоръжения на потребителите;
2. за разследване на причините за крупни
аварии и груби технологични нарушения при
експлоатацията;
3. за разработване на аварийни планове за
действие при екстремни и аварийни условия и
провеждането на мероприятия, осигуряващи
готовност на енергийните обекти за ликвиди-
ране на последствията.
Чл. 120. Ръководителите на енергийни обек-
ти са длъжни:
1. да осигуряват безпрепятствен достъп на
упълномощените длъжностни лица за осъщес-
твяване на контрол върху техническото състо-
яние и експлоатацията на съоръженията и сгра-
дите в обекта;
2. да не препятстват извършването на про-
верка и да предоставят необходимите докумен-
ти, свързани с нея.
Г л а в а  ш е с т а
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 121. В електрическите централи и мре-
жи се планира и извършва техническо обслуж-
ване,  ремонти и модернизация на съоръжени-
ята, сградите и комуникациите.
Чл. 122. Отговорността за техническото със-
тояние на съоръженията, сградите и комуника-
циите, осигуряването с резервни части, матери-
али и изпълнението на планираните обеми ре-
монтни работи, както и контролът за изпълне-
ние на ремонтите се възлага на ръководителя
на обекта с договора му за управление.
Чл. 123. В зависимост от приетата структу-
ра/система за техническо обслужване и ремон-
ти функциите за подготовката и изпълнението
им се разпределят между съответните звена и
изпълнители, включващи:
1. отделите (групите) за подготовка на ре-
монтите;
2. ремонтния персонал на цеховете и звената
за ремонти;
3. фирмите за специализиран ремонт.
Чл. 124. Техническото обслужване и плано-
вите ремонти се извършват във вид и по обем,
осигуряващ поддържането в изправно и рабо-
тоспособно състояние на сградите и съоръже-
нията, като се отчита тяхното фактическо със-
тояние.
Чл. 125. (1) За ремонт на основните съоръ-
жения и на сградите се разработват графици—
годишни и перспективни (до пет години).
(2) За ремонт на спомагателните съоръже-
ния се изготвят месечни и годишни графици.
(3) Графиците за ремонт на основни съоръ-
жения, които оказват влияние на изменението
на обема на производството или на условията
за пренасяне на електрическа и топлинна енер-
гия, се съгласуват от оператора на преносната/
разпределителната мрежа.
Чл. 126. Периодичността на всички видове
ремонти се определя в зависимост от техничес-
кото състояние на съоръженията, изисквания-
та на производителите и нормативните актове,
а времетраенето на ремонтите—от договорите
за извършването им  и графиците за производ-
ство и доставки на енергия.
Чл. 127. (1) Състоянието на съоръженията
се установява от комисия, назначена от ръко-
водителя на обекта, при подготовката и преди
започване на ремонта. Критериите, на които
следва да отговарят съоръженията и сградите
след ремонт, се записват в договорите с изпъл-
нителите и се разработват в техническата доку-
ментация по ремонта.
(2) Конструктивни изменения на сгради,
основни съоръжения, електрически и топлин-
ни схеми се разрешават само след съгласуване
с проектанта и надзорните органи.
Чл. 128. (1) Основните съоръжения се из-
веждат за ремонт в съответствие с годишните
графици за ремонт и се въвеждат отново в рабо-
та след получаване на разрешение от оператора
на преносната/разпределителната мрежа.
(2) Спомагателните съоръжения, от които
зависи производителността или мощността на
основно съоръжение, се извеждат в ремонт по
реда на ал. 1.
(3) Ремонтите на основно съоръжение (енер-
гоблок) и на спомагателните съоръжения към
него се извършват едновременно.
Чл. 129. (1) Съгласуван и утвърден срок за
ремонт може да се променя през време на ре-
монта при възникнали за това обстоятелства и
при направена и разрешена заявка.
(2) Ръководителят на обекта прави обосно-
вана заявка за промяната на срока на извърш-
ван ремонт до изтичане на половината от раз-
решената му продължителност. Разрешението
за промяната се дава от оператора на мрежата,
съгласувал графика за ремонт.
Чл. 130. (1) За начало на ремонта се приема
моментът от:
1. изключване на генератора от системата—
за енергиен блок;
2. изключване от главен парен колектор—за
котлоагрегати, работещи по обща колекторна
схема;
3. дадено разрешение от оператора на мрежа-
та—за изведени основни съоръжения в резерв.
Чл. 131. За завършване на ремонта се прие-
ма моментът на включването на съоръженията
под товар, както следва:
1. включване на генератора (трансформато-
ра) в мрежата—за енергоблокове, парни турби-
ни с напречни връзки, хидроагрегати и транс-
форматори;
2. включване на котела към главен парен
колектор (сборен паропровод) за свежа пара—
за парни котли в ТЕЦ с напречни връзки;