Държавен вестник, бр. 105, 2000 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  105
§ 5. В чл. 17, т. 1 текстът в скоби се заличава.
§ 6. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
“Чл. 18. (1) Най-малките хоризонтални и най-мал-
ките вертикални светли разстояния на сградните во-
допроводни отклонения до техническите проводи и
съоръжения се определят съгласно изисванията на
приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 и чл. 8 и на приложе-
ние № 2 към чл. 6, ал. 2, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 6
от Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разпо-
лагане на технически проводи и съоръжения в населе-
ни места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).”
§ 7. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
“(2) Когато сградата отстои на повече от 5 m от
уличната регулационна линия и при осигурени ограда
на парцела и други мероприятия за безопасност, сград-
ният водомерно-арматурен възел се проектира с оси-
гурена възможност за експлоатационно обслужване и
отчитане при гарантирана защита на обитателите на
сградата.”
§ 8. Член 24 се изменя така:
“Чл. 24. Сградният водомерно-арматурен възел
включва: спирателен кран, мрежест филтър, водомер,
прави тръбни участъци към двата края на водомера с
дължина, която е в съответствие с техническите харак-
теристики на водомера, възвратен клапан и спирате-
лен кран с изпразнител.”
§ 9. Член 25 се изменя така:
“Чл. 25. За сградни водопроводни инсталации с
налягане 100 kPa над необходимото непосредствено след
филтъра се проектира прав тръбен участък с дължина
съгласно табл. 1 за монтиране на регулатор.
Таблица 1
Диаметър на тръбата
Дължина на правия тръбен
 участък за автоматичен
mm
цолове
регулатор на налягане в mm
15
1/1
190
20
3/4
190
25
1
210
32
11/4
225
40
11/2
255
50
2
280
§ 10. В чл. 26, ал. 3, т. 3 текстът след думата “водо-
мера” до края се заличава.
§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 текстът “съгласно посоченото в БДС 5461”
се заменя с “при”.
2. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Изборът на водомерите се определя в зависи-
мост от техническите им характеристики и от техни-
ческите параметри на водопроводните инсталации.”
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“Чл. 28. (1) Санитарните арматури и тяхното мес-
тоположение в санитарните помещения на сградите се
определят така, че да осигуряват тяхната функционал-
на и експлоатационна пригодност и допустимо ниво на
шум до 40 dBA.”
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 текстът “писоари се предвиждат на 0,8 m”
се заменя с “клозетни клекала и клозетни седала се
изпълняват на разстояние 1,00 m”.
§ 13. Член 31 се изменя така:
“Чл. 31. Стенни водопроводни вентили с накрайни-
ци за маркуч се проектират при необходимост в смето-
събирателни помещения на сградите, в санитарни по-
мещения към производствени, селскостопански и дру-
ги сгради.”
§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“Чл. 33. (1) Главните хоризонтални клонове и тех-
ните разклонения до вертикалните клонове се проек-
тират открити по стени и тавани в мазета, сутерени и
технически етажи.”
2. В ал. 4 текстът в скоби се заличава.
3. В ал. 5 думата “синтетични” се заменя с “пласт-
масови”.
§ 15. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
“Чл. 36. (1) Не се допуска проектиране на водопро-
водни инсталации:
1. вкопани във външните стени на сгради, освен в
случаите на предвидена топлоизолация;
2. по стени, подове и тавани в жилищни помеще-
ния, стаи в почивни сгради и хотели, спални помеще-
ния в детски заведения, общежития, здравни и ле-
чебни заведения, в които не се предвиждат санитар-
ни арматури;
3. в подове на кухни, санитарни възли и коридори;
4. по стени, подове и тавани на операционни зали;
5. по разделителни стени между две отделни жили-
ща с изключение на съседни кухни, санитарни възли и
коридори;
6. в канали за нечиста вода;
7. в асансьорни шахти, димни и вентилационни
канали;
8. в помещения, които не позволяват достъп за
ремонт на водопроводните клонове;
9. в помещения с трансформатори, освен в случаите
и при условията на чл. 33, ал. 5.”
§ 16. Член 37 се изменя така:
“Чл. 37. (1) Вертикалните клонове на водопровод-
ните инсталации се проектират на разстояние от по-
мещенията по чл. 36 не по-малко от 0,6 m, а етажните
разпределителни клонове—на разстояние не по-мал-
ко от 0,25 m.
(2) Допуска се вертикалните и етажните разпреде-
лителни клонове да се проектират на по-малки разсто-
яния от посочените в ал. 1, ако са монтирани към двой-
на стена с въздушна междина, запълнена със звукоизо-
лационен материал, с дебелина най-малко 25 mm.”
§ 17. В чл. 43 текстът “Нормите за проектиране на
електрическите уредби” се заменя с “изискванията на
Наредба № 2 за проектиране на електрически уредби в
сгради (ДВ, бр. 11 от 1999 г.; отпечатана заедно с при-
ложения № 1—5 в Бюлетин “Строителство и архитек-
тура”, бр. 2—3 от 1999 г.)”.
§ 18. Член 47 се отменя.
§ 19. В чл. 49 ал. 4 се заличава.
§ 20. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“Чл. 65. (1) Помпени станции за питейни и отпадъч-
ни води, както и хидрофорни уредби за жилищни и об-
ществени сгради могат да се разполагат в сградите при
спазване на допустимите норми за шум и вибрации.”
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3, т. 2 текстът “по БДС 7100” се заличава.
§ 21. В чл. 74 ал. 1 се изменя така:
“Чл. 74. (1) На тласкателя на всяка помпа се проек-
тират възвратна арматура, спирателен вентил и мано-
метър, а при доказана необходимост—и устройство,
предотвратяващо хидравличния удар.”
§ 22. В чл. 82, ал. 2 текстът “извън жилищните сгра-
ди,” се заменя със “с”.
§ 23. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“Чл. 85. (1) Циркулация на топлата вода се пред-
вижда в главните хоризонтални и вертикални клонове
за топла вода и техните отклонения. Циркулацията се
извършва с циркулационна помпа.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 24. В чл. 91 се правят следните изменения и до-
пълнения:
”