Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 63

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
Чл. 404. Началникът на ВЕЦ изготвя списъ-
ци на работите по хидротурбинната уредба,
които могат да се извършват с наряд или с на-
реждане. Списъците се утвърждават от работо-
дателя или определено от него лице.
Чл. 405. Подготовката за започване на ре-
монт по водна турбина включва:
1. обезопасяване на генератора с изпълне-
ние на техническите мерки за безопасност при
работи в електрически уредби;
2. установяване на затворните съоръжения в
затворено положение и осигуряване срещу слу-
чайно или погрешно отваряне чрез: застопоря-
ване, заключване, изключване на оперативни-
те и силовите вериги и прекратяване достъпа
на масло, въздух и вода;
3. поставяне на табели “Не включвай! Рабо-
тят хора!” на затворните съоръжения и местата
за дистанционно управление;
4. изпускане на водата след затворния орган
на напорния тръбопровод (по гравитачен път
или изчерпване със самозасмукващи помпи);
5. механично блокиране на въртящите се
части на генератора и турбината против раз-
въртане посредством спирачната система;
6. механично блокиране на лопатките на
направляващия апарат при турбини тип “Фран-
цис”, на дюзите и струйните отсекатели при
турбини тип “Пелтон” и на лопатките на нап-
равляващия апарат и работното колело на тур-
бини тип “Каплан”.
Чл. 406. Ремонтните работи в камерата и
смукателната тръба (дифузора) на водна турби-
на, както и по затворния орган се извършват
най-малко от двама души и с наблюдаващ.
Чл. 407. Електрозаваръчните работи в спи-
ралната камера, смукателната тръба (дифузо-
ра), на работното колело или направляващия
апарат в турбината се извършват при осигуря-
ване на естествена или принудителна вентила-
ция за отвеждане на образувалите се газове.
Чл. 408. При отстраняване на кавитационни
язви или други повреди по работно колело, нап-
равляващ апарат, облицовка на камерата и дру-
ги повърхнини на турбини с помощта на шмир-
гел се ползват предпазни очила/маска и диха-
телни маски.
Чл. 409. При работа по управлението на зат-
ворните съоръжения, регулатора на обороти и
прилежащите им маслонапорни уредби наляга-
нето в системата се сваля, изолира се подаване-
то на въздух и масло към регулиращата систе-
ма, помпите и компресорите се осигуряват сре-
щу пускане с изключване на силовите и опера-
тивни вериги на електрозахранване.
Чл. 410. Забранява се стъпването и ходенето
върху лостове на сервомотори, регулиращи пръс-
тени на направляващи апарати, маслопроводи
и въздухопроводи при оглед и ремонт на управ-
ляващи системи.
Чл. 411. Предпазните кожуси на съедините-
лите и предавките на водните турбини с генера-
торите, както и съединителите на други въртя-
щи се съоръжения се монтират на местата си
след завършване на ремонтните работи.
Раздел IV
Помпени станции
Чл. 412. (1) Помпените станции включват:
водоподаващите съоръжения от смукателната
страна—открити и закрити тунели и канали,
входящ дифузор, смукателна тръба, помпени
агрегати, затворни съоръжения, напорни тръ-
бопроводи, както и водоизходящите съоръ-
жения на нагнетателната страна.
(2) Помпените агрегати включват: затвор-
ните съоръжения към помпата, системите за
регулиране, смазване, охлаждане, продухване,
дрениране, измервателните, контролнните и
защитните апарати.
Чл. 413. Началникът на помпената станция
изготвя списъци на работите в помпената стан-
ция, които могат да се извършват с наряд или с
нареждане. Списъците се утвърждават от рабо-
тодателя или определено от него лице.
Чл. 414. Подготовката за започване на ре-
монт по помпен агрегат включва:
1. обезопасяване на електродвигателя на пом-
пата с изпълнение на техническите мерки за
безопасност при работи в електрически уредби;
2. установяване на затворните съоръжения в
затворено положение и осигуряване срещу слу-
чайно или погрешно отваряне чрез: застопоря-
ване, заключване, изключване на оперативни-
те и силовите вериги и прекратяване достъпа
на масло, въздух и вода;
3. поставяне на табели “Не включвай! Рабо-
тят хора!” при затворните съоръжения и места-
та за дистанционно управление;
4. изпускане на водата между затворните съо-
ръжения пред и зад помпата (по гравитачен път
или изчерпване със самозасмукващи помпи);
5. механично блокиране на въртящите се
части на помпения агрегат против развъртане.
Чл. 415. Ремонтните работи по смукателни
тръби (дифузори), спирални камери и затворни
съоръжения се извършват най-малко от двама
души и с наблюдаващ.
Чл. 416. При извършване на заваръчни ра-
боти, работа с шмиргел, работи по управление
на затворни съоръжения, регулатори, съедини-
тели, предавки и др. се спазват изискванията по
чл. 407, 408, 409.
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а
ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПАРА И ГОРЕЩА
ВОДА. АРМАТУРА
Чл. 417. (1) Ремонтните работи по тръбо-
проводите и арматурата им, когато се налага
изолирането им по пара и вода, се извършват с
наряд най-малко от две лица, едното от които с
четвърта квалификационна група.
(2) Работите на височина над 1,5 m от пода
или терена се извършват от обезопасени пло-
щадки или скелета.Забранява се извършване на
работа с ходене или стоене на тръбопровод.
Чл. 418. (1) Подготовката за започване на
ремонтни работи по тръбопроводи включва: