Държавен вестник, бр. 12, 2006 г., стр. 65

Б Р О Й  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
Раздел III
Ограждане и сигнализиране на работното
място
Чл. 222. (1) При работа по изключени части
и секция на контактната мрежа на командните
табла за дистанционно управление на разеди-
нителите, ограждащи изключеното работно
място, извършващият изключването по указа-
ние на дежурния енергодиспечер поставя табел-
ки “Не включвай! Работят хора!”.
(2) Броят на табелките “Не включвай! Рабо-
тят хора!” отговаря на броя на работните групи
в изключения участък.
(3) В участъци, съоръжени със система за
телеуправление, когато е осигурена възможност
за блокиране на прекъсването на оперативното
напрежение на разединителите, за работното
място, на което е изключено напрежението чрез
системата, табелки не се поставят.
Чл. 223. (1) За предотвратяване подаването
на напрежение в изключената за работа сек-
ция чрез препокриване на въздушни междини
или секционни изолатори се спазват следните
изисквания:
1. когато “прозорецът” е на междугарие,
енергодиспечерът съгласува с влаковия диспе-
чер, а последният разпорежда на ръководите-
лите по движението в двете съседни гари да не
допускат преминаване и маневра на електро-
подвижен състав през въздушните междини с
вдигнати пантографи;
2. когато “прозорецът” е в района на гара,
работното място се огражда от ръководителя
движение в гарата след вписване от отговорния
изпълнител в дневника за телефонограми;
3. в дневника за телефонограми се посочват
мястото и характерът на работата: кои колово-
зи, стрелки или секции от контактната мрежа и
за колко време се закриват за движението, за
всички влакове или само за електроподвижния
състав; ако възникне необходимост за продъл-
жаване на работата, се извършва ново записва-
не за продължаването є;
4. дежурният ръководител движение чрез
своя подпис се съгласява за извършването на
работата; след завършване на работата отго-
ворният изпълнител включва устройствата по
контактната мрежа под напрежение и вписва в
книгата за диспечерските разпореждания да-
тата и часа на завършването є; ако връзката се
извършва по телефон (радиотелефон), разменя
се телефонограма по установения ред;
5. в участъци, съоръжени със система за
диспечерски контрол и управление, задълже-
нията на ръководителите движение в гарите по
смисъла на предходните точки се изпълняват
от влаковия диспечер.
(2) При завършването на работата и възста-
новяването на схемата отговорният изпълни-
тел на работата освен дежурния енергодиспе-
чер уведомява и ръководителя по движението,
а за участъци, съоръжени с диспечерски конт-
рол и управление—влаковия диспечер.
Чл. 224. (1) За охрана на работната група при
многопътни участъци и в район на гара отго-
ворният изпълнител на работата лично и чрез
определени сигналисти-охранители следи за
приближаването на влакове и возила към мяс-
тото на работа.
(2) Ако условията на работа не осигуряват
достатъчна видимост и сигурна връзка между
сигналистите-охранители и работната група,
отговорният изпълнител на работата поставя
допълнителен междинен сигналист.
(3) Когато се превключват разединители
близо до местата на секциониране, изпълните-
лят на превключванията може да бъде и охра-
нител по отношение преминаването на возила,
който следи и за неприпокриване на въздушни
междини и секционни изолатори от премина-
ващ електрически локомотив или мотрисен
влак с вдигнат пантограф.
Чл. 225. (1) Сигналистите-охранители се оси-
гуряват и задължително ползват сигнални при-
надлежности.
(2) При работа на няколко места по откри-
тия път между две гари всяко от тези места се
охранява с утвърдените сигнали и сигналисти.
Чл. 226. Забранено е:
1. да се започват работи, опасни за хората и
за движението на влаковете, преди работните
места да са оградени със съответните сигнали;
2. да се вдигат сигналите, които ограждат
мястото на работата, преди пълното є завърш-
ване и преди да се провери състоянието на пътя,
на контактната мрежа и на габарита.
Раздел IV
Проверка за отсъствие на напрежение
Чл. 227. След получаване на заповед за ра-
бота от дежурния енергодиспечер и непосредс-
твено преди поставяне на преносимите заземи-
тели отговорният изпълнител на работата оси-
гурява проверка за отсъствие на напрежение.
Чл. 228. Проверка за отсъствие на напреже-
ние се извършва с указател на напрежение.
Чл. 229. (1) Непосредствено преди провер-
ката за отсъствие на напрежение се проверява
изправността на указателя на напрежение с
доближаване разположени наблизо тоководе-
щи части, за които се знае, че са под напреже-
ние. Проверката на указателя може да се из-
върши и със специален уред. Указателят се
доближава до частите само дотолкова, докол-
кото е нужно да светне лампата.
(2) Указателят на напрежение се използва
само в сухо време със захващане с диелектрич-
ни ръкавици.
(3) Указателите се съхраняват в калъфи,
които ги предпазват от замърсяване и овлаж-
няване.