Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 31

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31  
§ 27. В чл. 248, ал. 1 и чл. 249 думата „ин-
сталация“ се заменя с „мрежа“.
§ 28. В чл. 251 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. спирателни вентили най-малко на входа 
на разпределителния колектор и на изхода на 
събирателния колектор.“ 
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В сгради в режим на етажна собстве-
ност, както и в сгради с повече от един соб-
ственик, на всяко топлинно разпределително 
табло се монтира топломер със спирателна 
арматура преди и след него.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Допуска се, когато в един самосто-
ятелен обект е предвидено повече от едно 
топлинно разпределително табло и таблата 
са свързани последователно, да се монтира 
само един топломер със спирателна арматура 
преди и след него.“
§ 29. Член 252 се изменя така: 
„Чл. 252. Системите за лъчисто отопление 
с вградени отоплителни елементи и открити 
лъчители се проектират за помещения на сгра-
ди за обществено обслужване и в жилищни 
сгради в съответствие с БДС EN 15377-1,-2,-3.“
§ 30. В чл. 254 след означението „БДС CR 
1752“ се добавя „и БДС EN 15251“.
§ 31. В чл. 264 думата „инсталацията“ се 
заменя със „системата“, в чл. 277, ал. 1 думата 
„инсталации“ се заменя със „системи“, а в 
чл. 265 и чл. 270, ал. 1 думите „вентилаци-
онна инсталация“ се заменят със „система 
за вентилация“.
§ 32. В чл. 280, ал. 2 думата „инсталаци-
ята“ се заменя с думите „тръбната система“.
§ 33. Заглавието на глава десета се изменя 
така:
„ Г л а в а  д е с е т а
СИСТЕМИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМА-
ТИЗАЦИЯ“.
§ 34. В чл. 282 ал. 1 се изменя така:
„(1) Всички помещения, в които пребивават 
хора, или когато има изисквания на техно-
логичен процес, се предвиждат с естествена, 
механична или комбинирана вентилация. В 
случаите, в които се предвижда механична 
или комбинирана система за вентилация, се 
изработва проект.“
§ 35. В чл. 286 се правят следните изме-
нения и допълнения: 
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Системите за вентилация в жилищни 
сгради, общежития и хотели се отделят от 
системите за вентилация в помещенията, 
предназначени за детски заведения, магазини, 
аптеки, кабинети, ателиета и др., ако такива 
системи са проектирани в една сграда.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Помещения в жилища може да се вен-
тилират с пресен въздух по механичен начин 
чрез вентилационни агрегати за жилищни 
помещения (ВАЖ) със или без въздухопровод, 
които имат висока енергийна ефективност и 
отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 
№ 1253/2014 на Комисията от 7 юли 2014 г. за 
прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета по отношение 
на изискванията за екопроектиране на венти-
лационни агрегати. За монтирането на ВАЖ 
в жилища без въздухопровод не се изисква 
проект, когато агрегатите имат оценено съот-
ветствие съгласно изискванията на Директива 
2009/125/ЕО и специфично енергопотребление, 
изчислено в съответствие с приложение VIII 
от Регламент (ЕС) № 1253/2014.“
§ 36. В чл. 288 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При доказана техническа и икономи-
ческа целесъобразност към системите за вен-
тилация и/или климатизация се предвиждат 
съоръжения за оползотворяване на топлината 
от изхвърляния въздух (съоръжения за ре-
купериране на топлина). Средната сезонна 
стойност на температурния коефициент на 
ефективност на съоръженията за рекупериране 
на топлината (рекуператори „въздух-въздух“) 
на отработения въздух в системите за венти-
лация за режим на отопление не може да е 
по-малка от 70 % при изпълнение на условието:
,min
η
70%.
r
≥
“
2. В ал. 3 думата „инсталации“ се заменя 
със „системи“.
§ 37. В чл. 289 думите „вентилационна 
или климатична инсталация“ се заменят със 
„система за вентилация и/или климатизация“, 
а в чл. 290, ал. 1 думите „вентилационната 
система“ се заменят със „системата за вен-
тилация“.
§ 38. В чл. 291 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „вен-
тилационните и климатичните инсталации“ 
се заменят със „системите за вентилация и 
климатизация“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато към съоръженията на системи-
те за вентилация и климатизация има водни 
серпентини, в помещението се предвижда 
възможност за тяхното източване.“
§ 39. Член 294 се отменя.
§ 40. В чл. 296, ал. 2 думата „инсталации“ 
се заменя със „системи“. 
§ 41. Член 305 се изменя така:
„Чл. 305. (1) Необходимото количество 
(дебитът) пресен въздух, подаван в поме-
щения, в които въздухът се замърсява само 
вследствие на пребиваващите в него хора, 
се определя съгласно приложение № 18 или 
приложение № 12.