Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 49

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  49  
Фиг. 7. Примери за външни размери при опростения 
изчислителен метод
9.1. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТОПЛИННИ ЗАГУБИ 
ЗА ОТОПЛЯВАНО ПРОСТРАНСТВО
9.1.1. ОБЩИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТОПЛИННИ 
ЗАГУБИ
Общите изчислителни топлинни загуби (ФI) 
за отоплявано пространство (i) се определят, 
както следва:
(28) 
(
)
i
i
V
i
T
i
f
,
,
,
θ
∆
Φ
+
Φ
=
Φ
, W,
където:
i
T ,
Φ
 са изчислителните топлинни загуби от 
топлопреминаване за отоплявано пространство 
(i) ,W;
i
V ,
Φ
 – изчислителните топлинни загуби от 
вентилация за отоплявано пространство (i), W;
i
f
,
θ
∆
 – температурен корекционен фактор, 
който отчита допълнителните топлинни загуби 
от стаите, отоплявани с по-висока температура, 
към съседните отоплявани стаи. 
Нормативни стойности на 
i
f
,
θ
∆
 са дадени в 
10.7.3.
9.1.2. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТОПЛИННИ ЗАГУ-
БИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ
Изчислителните топлинни загуби от топло­
преминаване (
i
T ,
Φ
) за отоплявано пространство 
(i) се определят, както следва:
(29) 
(
)
∑
−
=
Φ
k
e
i
k
k
k
i
T
U
A
f
θ
θint,
,
, W,
където:
kf  е температурният корекционен фактор за 
елементи на сградата (k), който отчита разли-
ката между конкретната температура в случая 
и външната изчислителна температура;
k
A  – площта на елемент на сградата (k), m2;
k
U  – коефициентът на топлопреминаване на 
елемент на сградата (k) ,W/m2K.
Стойности на 
kf  са дадени в 10.7.2.
9.1.3. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТОПЛИННИ ЗАГУ-
БИ ОТ ВЕНТИЛАЦИЯ
Изчислителните загуби от вентилация (
i
V ,
Φ
)
за отоплявано пространство (i) се определят по 
следния начин:
(30) 


min,i
V,i
int,i
e
Φ
0.34V
θ
θ



, W,
където:
min,i
V
 е минималният приточен дебит на 
въздуха за отопляваното пространство (i), не-
обходим по санитарно-хигиенни съображения, 
m3/h; определя се по формулата:
(31) 
min,i
min
i
V
n
V
=

, m3/h,
където:
min
n
 е минималната кратност на въздухообмена 
на час, h-1; 
iV  – обемът на отопляваното пространство (i), 
m3, изчислен въз основа на вътрешните разме-
ри; за сравнение този обем е 0,8 пъти от обема 
на пространството, изчисляван въз основа на 
външните размери.
Нормативни стойности на 
min
n
 са дадени в 
10.5.1.
Забележка. При механична вентилационна система 
дебитът на въздуха зависи от изчисляването и оразме-
ряването на системата. Еквивалентната кратност на 
въздухообмена с външен въздух може да се изчисли 
за всяко механично вентилирано пространство въз 
основа на дебита, температурата на приточния въздух 
и въздушния обем.
9.2. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ТОПЛИНЕН ТОВАР 
ЗА ОТОПЛЯВАНО ПРОСТРАНСТВО
9.2.1. ОБЩ ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ТОПЛИНЕН 
ТОВАР
Общият топлинен товар (ФHL, i) за отоплявано 
пространство (i) се изчислява, както следва:
(32) 
i
RH
i
i
HL
,
,





 , W, 
където:
i
Φ  са общите изчислителни топлинни загуби 
на отопляваното пространство (i), W;
ФRH,i – топлинният товар за донагряване на 
отопляваното пространство (i), W.
9.2.2. ОТОПЛЯВАНИ С ПРЕКЪСВАНЕ 
ПРОСТРАНСТВА
Топлиният товар за донагряване трябва да 
компенсира ефекта на отопляването с прекъс-
ване (ФRH,i) в отопляваното пространство (i) и 
се определя по формулата:
(33) 
RH
i
i
RH
f
A


,
, W,
където:
iA  е площта на пода на отопляваното прос-
транство (i), m2;
ƒRH – факторът за донагряване, който зависи 
от вида и конструкцията на сградата, времето 
и приетия пад на вътрешната температура по 
време на прекъсването.
Нормативни стойности на ƒRH са дадени в 10.6.
9.3. ТОПЛИНЕН ТОВАР ЗА ЧАСТ ОТ СГРА-
ДАТА ИЛИ ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА
Общият изчислителен топлинен товар за 
част от сградата или за цялата сграда (ФHL) се 
определя, както следва:
(34) 









i
RH
i
V
i
T
HL
,
,
,
, W,
където:
∑Φ
i
T ,  е сумата от топлинните загуби от 
топлопреминаване на всички отоплявани прос-
транства, като се изключи преносът на топлина 
вътре в частта от сградата или в цялата сграда;
∑Φ
i
V ,  – топлинните загуби от вентилация 
на всички отоплявани пространства, като се 
изключи преносът на топлина вътре в частта 
от сградата или в цялата сграда;

i
RH ,   – сумата на мощностите за донагря-
ване на всички отоплявани пространства за 
компенсиране ефекта на отопляване с прекъсване.
10. НОРМАТИВНИ ДАННИ И СТОЙНОСТИ 
ЗА ИЗЧИСЛЕНИЯТА ПО Т. 6 – 9
В това приложение са определени въведените 
нормативни данни и стойности, които се използ-
ват за определяне на изчислителния отоплителен 
товар в т. 6 – 9.