Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
(4) Най-малко 2 лампи във всяка от коман-
дните зали на енергийните обекти се поддържат
включени на непрекъснат режим на работа, като
се захранват от шините за постоянен ток.
Чл. 762. (1) Работното и аварийното освет-
ление се присъединяват към различни незави-
сими източници на захранване.
(2) При изключване на работните източни-
ци на захранване аварийното осветление в елек-
трическите централи, подстанции и диспечерс-
ки пунктове се превключва автоматично към
акумулаторна батерия или към друг независим
източник на захранване.
(3) Евакуационното осветление е постоянно
присъединено към източник на захранване,
независим от този на работното осветление, като
при изключване на постоянното захранване
автоматично се превключва към акумулаторна
батерия или към друг независим източник на
захранване.
(4) Не се разрешава към мрежите на аварий-
ното и евакуационното осветление да се свърз-
ват контактни розетки или да се включват дру-
ги консуматори освен осветителните тела към
тези осветления.
Чл. 763. (1) Мрежите на вътрешното, външ-
ното и охранителното осветление на енергий-
ните обекти се захранват по отделни линии.
(2) Външното и охранителното осветление
се управляват от главните или от централните
командни табла на енергийния обект.
(3) Управлението на външното осветление
на отдалечени обекти или на обекти със самос-
тоятелно функционално предназначение може
да се извършва в самите обекти.
Чл. 764. (1) Преносимите ръчни осветителни
тела, използвани при ремонтни работи, се зах-
ранват с напрежение не по-високо от 42 V, а при
повишена опасност за поражение от електри-
чески ток—с напрежение не по-високо от 12 V.
(2) Контактните щепсели за напрежение до
42 V включително трябва да бъдат несъвмести-
ми с контактните розетки на мрежата с напре-
жение 400/230 V.
(3) Напрежението на захранване на всяка кон-
тактна розетка се означава с ясно видим надпис.
Чл. 765. Осветлението в коридорите на раз-
пределителните уредби с два изхода, както и в
проходимите тунели се изпълнява с двустранно
управление.
Чл. 766. (1) На прекъсвачите в таблата за
захранване на осветлението се поставят надпи-
си, указващи предназначението на захранвани-
те от тях вериги.
(2) В таблата със стопяеми предпазители се
поставят надписи, указващи стойността на тока
на стопяемите вложки.
Чл. 767. (1) Напрежението върху електри-
ческите лампи се поддържа в границите от 105
до 90 на сто от номиналното напрежение.
(2) Напрежението върху луминесцентните
лампи не може да бъде по-ниско от 92,5 на сто
от номиналното напрежение.
Чл. 768. Дежурният персонал в енергийните
обекти се снабдява и има на разположение:
1. схеми на осветителните мрежи;
2. резервни лампи от всички видове, изпол-
звани в обекта;
3. комплект стандартни вложки за стопяеми
предпазители;
4. преносими електрически фенери.
Чл. 769. (1) Почистването на осветителните
тела и подмяната на изгорелите лампи се из-
вършват от специално обучен персонал.
(2) При извършване на дейностите по ал. 1
се използват помощни съоръжения, които оси-
гуряват удобен и безопасен достъп до освети-
телните тела.
(3) Периодичността на почистване на осве-
тителните тела се определя с местна инструк-
ция, като се отчитат условията на експлоатация.
(4) Не се разрешава поставянето на лампи с
по-голяма мощност от допустимата за дадено-
то осветително тяло и снемането на разсейва-
телите, екраниращите и защитните решетки на
осветителните тела освен за почистване на те-
лата и за подмяна на изгорелите лампи.
Чл. 770. (1) Проверката на състоянието на
стационарните съоръжения и на електрически-
те мрежи към осветлението, както и измерва-
нето на съпротивлението на изолацията се из-
вършват при въвеждането в експлоатация, а след
това—по график, утвърден от ръководителя на
електроенергийното предприятие.
(2) Осветеността на работните места се из-
мерва при въвеждането в експлоатация и пери-
одично—при влошаване на проектните показа-
тели за осветеност.
(3) Действието на автомата за включване на
аварийното осветление се проверява най-мал-
ко веднъж в месеца.
(4) Изправността на аварийното осветление
при отпадане на работното осветление и изправ-
ността на преносимите трансформатори и лам-
пи се проверяват най-малко веднъж на 6 месеца.
(5) Изолацията на стационарните трансфор-
матори с изходно напрежение от 12 V до 42 V се
изпитва най-малко веднъж в годината.
(6) Забелязаните неизправности и повреди
по ал. 1—5 се отстраняват незабавно или в най-
кратки срокове в зависимост от характера на
повредата.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  с е д м а
ЕЛЕКТРОЛИЗНИ УРЕДБИ
Чл. 771. Експлоатацията на електролизните
уредби се извършва в съответствие с изисква-
нията на заводите производители и държавния
орган за технически надзор.
Чл. 772. (1) По време на работа на електро-
лизните уредби се контролират:
1. напрежението и силата на тока на елект-
ролизерите;
2. налягането на водорода и кислорода;
3. нивото на течността в апаратите;
4. разликата на налягането между системи-
те на водорода и кислорода;
5. температурите на електролита в цирку-
лационния контур и на газа в сушилните ин-
сталации;
6. чистотата на водорода и кислорода в апа-
ратите;