Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
H,gn
η
 – безразмерен фактор на оползот­
воряване на топлинните печалби в зоната за 
месеца, определен съгласно т. 11.1.
4.2. Потребна енергия за охлаждане
Когато в охлажданата зона няма влаго­
обмен, потребната енергия за охлаждане за 
всеки месец се изчислява по уравнението:
C,nd
C,gn
C,ls
C,ht
Q
Q
η
.Q
=
−
	
(3.6),
при условие че 
C,nd
Q
0
≥
,
където:
C,nd
Q
 е потребната енергия за охлаждане 
на зоната, kWh;
C,gn
Q
 – са топлинните печалби в зоната 
за месеца, kWh;
C,ht
Q
 – пълните топлинни загуби на зо­
ната за месеца,  kWh;
C,ls
η
 – безразмерен фактор на оползо­
творяване на топлинните загуби в зоната за 
месеца, определен съгласно т. 11.2.
Особеностите на изчисляването на по­
требната енергия за охлаждане с отчитане 
на влагообмена са дадени в т. 12.
4.3. Потребна енергия за загряване на вода 
за битови нужди
При загряване на вода за битови нуж­
ди дефинираната в т. 3.1 потребна енергия 
съвпада с нетната енергия и се определя по 
уравнението:
(
)
(
)
w
w
w
o
w
Q
ρc
V
θ
θ
=
−
, kWh	
(3.7),
където:
(ρc)w = 1,161 kWh/(m3.K) е обемно изразе­
ният топлинен капацитет на водата;
Vw – обемът на горещата вода за изчисли­
телния период, m3;
w
θ
 – температурата на горещата вода, °С;
o
θ  – температурата на студената вода, °С.
4.4. Пълните топлинни загуби 
ht
Q
 в kWh 
за всяка зона и за всеки месец се определят 
като сума:
Qht=Qtr + Qve,	
(3.8),
където:
Qtr са топлинните загуби на зоната от 
топлопреминаване за месеца, kWh;
Qve – топлинните загуби на зоната от вен­
тилация за месеца, kWh.
4.4.1. Топлинните загуби Qtr в kWh от топ­
лопреминаване се изчисляват за всяка зона 
и за всеки месец по формулата:
а) за периода на отопляване:
(
) (
)
{
}
tr
tr
g
i,H
e
1
Q
H
Φ
. θ
θ
t
1000
=
+
−
	(3.9);
б) за периода на охлаждане:                                   
(
) (
)
{
}
tr
tr
g
i,C
e
1
Q
H
Φ
. θ
θ
t
1000
=
+
−
	(3.10),
където:
Qtr	 са топлинните загуби от топлопреми­
наване, kWh;
Htr	  – коефициентът на пренос на топли­
на през ограждащите зоната елементи при 
температурна разлика 1К,W/K; определя се 
съгласно т. 5;
g
Φ
 – топлинният поток през земята при 
температурна разлика 1К, причинен от то­
плинната  инертност на земята, W/K;
i,H
i,C
θ
;θ
  –  съответно температурите в 
зоната при зимен и летен режим, °С;
e
θ  – средната месечна стойност на темпе­
ратурата на окръжаващата зоната среда, °С;
t – продължителността на месеца в часове.
4.4.2. Топлинните загуби 
ve
Q
 в kWh от 
вентилация се изчисляват за всяка зона и за 
всеки месец по формулата:
в) за периода на отопляване:
(
)
{
}
ve
ve
i,H
e
1
Q
H . θ
θ
t
1000
=
−
	
(3.11);
г) за периода на охлаждане:                                   
(
)
{
}
ve
ve
i,C
e
1
Q
H . θ
θ
t
1000
=
−
	
(3.12),
където:
Qve e количеството топлина, пренесено с 
вентилационния въздух, kWh;
Hve е коефициент на пренос на топлина 
с вентилационния въздух при температурна 
разлика 1К, W / K ; определя се съгласно т. 8;
i,H
i,C
θ
;θ
 са съответно температурите в 
зоната при зимен и летен режим, °С;
e
θ  - средната месечна стойност на темпе­
ратурата на външния въздух, °С;
t - продължителността на месеца в часове.
В някои периоди от време топлинните 
загуби от вентилация може да се получат с 
отрицателен знак. Това означава „внасяне на 
топлина в зоната“.
4.5. Топлинните печалби Qgn в kWh за 
всяка зона и за всеки месец се изчисляват 
по формулата:
Qgn = Qint + Qsol,	
(3.13),
където:
Qint е сумарното количество топлина, от­
делено от вътрешните топлинни източници в 
зоната за дадения месец, определена съгласно 
т. 9, kWh;
Qsol – сумата от притоците на топлина в 
зоната от слънцето за дадения месец, опре­
делена съгласно т. 10, kWh.
5. Коефициент на пренос на топлина чрез 
топлопреминаване
Коефициентът на пренос на топлина чрез 
топлопреминаване 
tr
H
 се определя по фор­
мулата:
Htr = HD + Hg + HU + HA	
(3.14),
където: