Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 84

СТР.  84	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
В това приложение са определени общите 
изисквания за проектиране и изграждане на 
заземителни уредби, за защитни проводници и 
проводници за защитно изравняване на потен-
циалите, прилагани за електрически уредби за 
ниско напрежение в сгради.
Извън областта на прилагане са заземителите 
и заземителните уредби за целите на мълниеза-
щитата.
1. Общи положения
1.1. Заземителните уредби могат да се използ-
ват едновременно или поотделно за защитни и 
функционални цели съобразно изискванията за 
електрическата уредба, като изискванията за 
безопасност винаги са с приоритет.
1.2. За свързване на заземителите с главната 
защитна клема (шина), ако има такава, се използ-
ват заземителни проводници. Не е задължително 
уредбата да има свой собствен заземител.
1.3. Обект на особено внимание трябва да са 
заземителните уредби и защитните проводници, 
използвани като общи за уредби ВН и уредби НН.
2. Заземителни уредби
2.1. Заземителните уредби трябва да отговарят 
на следните условия:
а) да осигуряват сигурно спазване на изисква-
нията за безопасност на електрическата уредба;
б) да отвеждат към земя утечните токове и 
токовете, протичащи през защитните проводници 
към земя, без опасност от термични, термоме-
ханични и електромеханични въздействия и без 
опасност от поражение от електрически ток;
в) да притежават необходимата здравина или 
механична защита и да са устойчиви срещу коро-
зия съобразно условията на външни въздействия;
г) да са пригодни и за изискванията, свър-
зани с функционирането на уредбата, ако това 
е необходимо;
д) да съответстват на предвидимите външни 
въздействия, например механични натоварвания 
и корозия.
Специално внимание трябва да се обръща 
на заземителните уредби, в които се очаква да 
протичат токове с висока честота.
Всички предвидими промени на съпротивле-
нието на заземителя (например поради корозия, 
засушаване или замръзване) не трябва да влияят 
неблагоприятно на защитата срещу поражения 
от електрически ток съгласно приложение № 1.
2.2. Заземителни електроди
2.2.1. Видът, материалите и размерите на за-
земителните електроди трябва да бъдат избрани 
така, че да са устойчиви на корозия и да имат 
механична якост, съответстваща за предвидения 
им експлоатационен срок.
В таблица П7.1 са определени минималните 
размери на токопроводимите материали, които 
трябва да бъдат използвани за заземители, като 
се държи сметка за корозията и за механичната 
якост, когато те са вкопани в почва или са вградени 
в бетон. Минималната дебелина на защитното 
покритие има по-голямо значение за вертикал-
ните заземители, отколкото за хоризонталните 
заземители, защото вертикалните заземители 
понасят по-големи механични усилия по време 
на инсталирането (набиването).
Таблица П7.1
Минимални размери на често използвани заземителни електроди, когато са вкопани в почва или 
вградени в бетон, за предотвратяване на корозия и за осигуряване на механична якост
Материал и 
повърхност на 
електрода
Форма (профил)
Диаметър,
mm
Напречно 
сечение,
mm2
Дебелина, 
mm
Тегло на 
покритие,  
g/m2
Дебелина на 
покритието/ 
обвивката, 
μm
Стомана, вграде-
на в бетон (без 
изолация, горещо 
поцинкована или 
неръждаема)
Кръгла тел
10
Твърда лента или шина
75
3
Стомана, горещо 
поцинкована в
Шина б или профилира-
на шина/плоча – твърда 
плоча – перфорирана 
плоча
90
3
500
63
Кръгъл прът, разпола-
ган вертикално
16
350
45
Кръгла тел, разполагана 
хоризонтално
10
350
45
Тръба
25
2
350
45
Усукан профил (вграден 
в бетон)
70
Профил (по напречно 
сечение), разполаган 
вертикално
(290)
3
Стомана с медна 
обвивка
Кръгъл прът, разпола-
ган вертикално
(15)
2000