Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 7

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7
(3) Резервоарите се разделят електрически
от газопроводите посредством изолиращи флан-
ци, монтирани непосредствено след спирател-
ните кранове на резервоара.
(4) Изолиращите фланци се шунтират чрез
искрогасително съпротивление.
Чл. 31. Разположението на подземните и
надземните резервоари и разстоянията между
тях и съседни сгради и обекти в зависимост от
общия геометричен обем на резервоарите са
съгласно Наредба № 2 от 1987 г. за противопо-
жарните строително-технически норми.
Чл. 32. (1) Резервоарите за подземен мон-
таж се полагат върху фундаменти или върху поч-
вата, ако тя има необходимата носеща способ-
ност, и се засипват с пясък или с мека пръст без
органични примеси и твърди включвания.
(2) Резервоарите, монтирани подземно или
полуподземно върху бетонови основи, се изоли-
рат електрически от бетона или железобетона.
Чл. 33. Резервоарите за втечнени въглево-
дородни газове, монтирани надземно и полу-
подземно, се предпазват от въздействието на
слънчевите лъчи чрез боядисване в бял или среб-
рист цвят или чрез монтиране на сенници или
водна оросителна инсталация с подходящ де-
бит и плътност на водното покритие.
Чл. 34. (1) На резервоари с обем до 5 m3 вклю-
чително се монтира един предпазен клапан с
устройство за бързо затваряне при демонтира-
не на клапана, а на резервоари с обем над 5 m3
се монтират два предпазни клапана с триходов
вентил пред тях или два предпазни клапана с
устройства за бързо затваряне при демонтира-
не на клапаните.
(2) Предпазните клапани се монтират към
зоната на резервоара, в която има газова фаза.
(3) Всеки клапан трябва да има пропуска-
телна способност не по-малка от максимално-
то количество изпарен газ при околна темпера-
тура 650 °С. Пропускателната способност на
предпазния клапан на подземен резервоар се
приема 30 на сто от тази за надземен резервоар.
(4) В резервоарите с обем над 3m3 се вгражда
автоматично устройство, непозволяващо запъл-
ването им с втечнен въглеводороден газ повече
от определения в чл. 121, ал. 1 обем.
(5) На газопроводите за течна фаза на резер-
воари с обем над 5 m3 непосредствено преди или
след първата ръчна спирателна арматура се
монтира дистанционно управляема спирател-
на арматура. Един от бутоните за аварийното
изключване на арматурата трябва да е разполо-
жен на безопасно разстояние от резервоара и
компонентите на инсталацията, които крият
риск от пожар.
Чл. 35. Изпуснатият газ през предпазните
клапани на резервоарите се отвежда на без-
опасно място посредством свещ, която да е в
съответствие с чл. 24. Допуска се присъединя-
ване на няколко предпазни клапана, обезопа-
сяващи няколко съоръжения с едно и също ра-
ботно налягане, към една свещ, ако тя е оразме-
рена да поеме дебита от всички клапани.
Чл. 36. (1) Арматурата и средствата за из-
мерване на надземните резервоари се монти-
рат в непосредствена близост до щуцерите им,
а на подземните резервоари—над нивото на
околния терен.
(2) Допуска се арматурата и средствата за
измерване на подземни резервоари да се мон-
тират на капака на влазния люк или ревизион-
ния отвор, както и непосредствено на тялото на
резервоара, ако разстоянието от арматурата до
околния терен е по-малко от 1 m. Към резерво-
ара се съоръжава шахта с капак, която осигуря-
ва достъп до арматурата за обслужване.
Чл. 37. Резервоарите, с изключение на сфе-
ричните, се монтират с наклон не по-малък от
2 на сто към щуцера за дренаж.
Чл. 38. Резервоарите, монтирани надземно,
се заземяват самостоятелно, ако резервоарът е
електрически изолиран от фундамента и при-
съединените към него газопроводи. Не се до-
пуска галванична връзка между резервоара и
заземлението на мълниезащитата.
Чл. 39. (1) Резервоарите с височина над 2 m
трябва да имат стационарни метални стълби и
площадки с парапети за обслужване на армату-
рата и средствата за измерване.
(2) Обща площадка на два или повече резерво-
ара трябва да има стълби в двата си края, а при
дължина на площадката над 60 m—и в средата.
(3) Стълбите и площадките трябва да са изо-
лирани електрически от резервоара и да са за-
щитени от корозия.
Раздел III
Помпи, компресори, изпарителни
и смесителни инсталации
Чл. 40. Помпите, компресорите и изпарител-
ните инсталации се монтират на открито или в
самостоятелни сгради от негорими конструк-
ции с леки покриви и без тавански и сутеренни
помещения.
Чл. 41. Помпите и компресорите се мон-
тират върху фундаменти, които не са свърза-
ни с други строителни конструкции и горната
им част е разположена над нивото на околния
терен.
Чл. 42. Компресорите и помпите трябва да
имат защитни устройства, изключващи задвиж-
ването им при:
1. достигане концентрация на газ в помещени-
ето 20 на сто от долната граница на концентраци-
ята, при която е възможно възпламеняване;
2. повишаване на налягането в нагнетател-
ния тръбопровод над максимално допустимото
налягане.
Чл. 43. (1) Минималното безопасно разсто-
яние между отделните помпи или компресори,
необходимо за тяхното обслужване, трябва е не
по-малко от 0,8 m, а разстоянието от тях до други
съоръжения или стени—не по-малко от 1,5 m.
(2) При монтаж на открито се допуска раз-
стоянието до други съоръжения да се намали до
0,4 m, ако са осигурени условия за обслужване и
ремонт.
Чл. 44. (1) На смукателния тръбопровод на
помпата се монтират спирателна арматура и
филтър с продухвателна свещ.
(2) На нагнетателния тръбопровод на пом-
пата се монтират спирателна арматура, продух-
вателна свещ, възвратен клапан, предпазен
клапан и диференциален клапан, свързан с тръ-
бопровода за обратно връщане на газа.
(3) На продухвателните свещи се монтират
два крана, ако газът се изпуска в атмосферата.