Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 28

С Т Р .  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
а) в автоматичните инсталации са вградени
запалителното устройство или комбинацията
от запалително устройство и запалителна го-
релка като съставна част на основната горелка;
б) при ръчно управлявани инсталации запали-
телното устройство може да се монтира към ос-
новната горелка така, че да не променя положени-
ето си по отношение на запалителната горелка;
в) запалителните горелки се конструират и
монтират по начин, който позволява на пилот-
ния пламък да остане стабилен при всички ре-
жими на работа и да служи за запалване на
основния пламък;
г) запалителното устройство е с мощност,
позволяваща постигане на бързо, безшумно и
плавно запалване;
д) при преносимите запалителни горелки и
запалителни устройства:
аа) запалителната горелка или запалител-
ното устройство са монтирани по строго опре-
делен начин, който се проверява периодично;
бб) присъединителните тръбопроводи за
природен газ и въздух на запалителната горел-
ка се изработват по начин, изключващ възмож-
ност от размяна на местата им;
9. ръчни спирателни вентили за групи горел-
ки, като:
а) при самостоятелно запалване на горелки-
те от една и съща група всяка горелка се обо-
рудва с ръчен спирателен вентил;
б) при група горелки, които се палят една от
друга, цялата група се оборудва с общ ръчен
спирателен вентил;
в) при самостоятелно функциониращите
горелки от една група с мощност, по-ниска от
10 kW, цялата група се оборудва с един спирате-
лен вентил;
10. система за подаване на въздух за горене,
като:
а) системата се разполага по начин, изключ-
ващ обратното протичане на пещните и димни-
те газове към горивната инсталация;
б) всички ръчни спирателни уреди за въздух
(шибри, вентили и т.н.) се фиксират на опреде-
лените места и се защитават срещу завъртане в
неправилна посока;
11. горелки, които са пригодени към работ-
ните условия и гарантират пълна техническа
безопасност при работа, като:
а) горелките с мощност до 350 kW могат да
се запалват директно;
б) горелките с мощност над 350 kW могат да
се запалват директно, при условие че в горив-
ното пространство и в каналите за отвеждане
на димните газове няма резки промени в наля-
гането и е предотвратено изтичането на газ по
газопроводната система;
в) горелките с мощност над 70 kW, които се
палят ръчно, са оборудвани с ограничител срещу
повишеното количество на газа при включване;
12. управление на мощността на горелката,
като при всички горивни инсталации мощност-
та на горелката се регулира така, че горелката
да работи със стабилен пламък при всички ре-
жими на работа;
13. уреди за контрол на пламъка, като:
а) основният пламък, а при възможност и
пламъкът на запалителната горелка се контро-
лират с уред за контрол на пламъка;
б) при запалителна и основна горелка, обо-
рудвани със собствени устройства за контрол
на пламъка, пилотният пламък не може да оказ-
ва въздействие на сигнала от устройството за
контрол на основния пламък;
в) устройствата за контрол на пламъка не
реагират на външно излъчване;
г) при запалителна горелка, която продъл-
жава да работи и след запалване на основната
горелка, двете горелки се оборудват с отделни
устройства за контрол на пламъка по начин,
изключващ реагирането на пилотния пламък,
като устройството за контрол на основния пла-
мък по никакъв начин не трябва да реагира на
пилотния пламък;
д) след запалване на основния пламък при
осигурено изгасване на пилотния пламък се
монтира само едно устройство за контрол на
пламъка;
е) в случаи на невъзможност за отделно кон-
тролиране на основния пламък притоците на
гориво и на въздух към запалителната горелка
се контролират непрекъснато;
ж) при горелки с непрекъснат режим на ра-
бота над 24 h устройството за контрол на пла-
мъка се самотества и се проверява редовно за
функционалност съгласно инструкцията за ек-
сплоатация, като интервалите за изпитване не
може да надвишават една седмица.
(2) Функцията на устройствата за сигурност
не може да се блокира чрез байпаси. Изключе-
ние се допуска за вентилите за изпитване и
контрол на плътност, монтирани върху отсека-
телните вентили.
Чл. 185. (1) Инсталациите, работещи при
ниска температура с една горелка, се оборудват
с устройство за контрол на пламъка.
(2) При инсталации, работещи при ниска
температура с повече от една горелка, всяка
горелка трябва да се оборудва с устройство за
контрол на пламъка. Допуска се само една от
горелките да се оборудва с устройство за непре-
къснат контрол на пламъка, когато горелките
имат стабилни горивни характеристики за ця-
лата област на регулиране и когато всички го-
релки се свързват към един регулатор за съот-
ношението газ—въздух и са монтирани една до
друга така, че при изгасването на горелка тя да
може да се запали от пламъка на някоя от съ-
седните горелки.
Чл. 186. При инсталации, работещи при ви-
сока температура:
1. контролирането на пламъка се осъщест-
вява с устройство или от обслужващия персо-
нал, когато по време на нагряване температу-
рата на стените на горивната камера е по-ниска
от 750 °С;
2. вместо с устройство за контрол на пламъ-
ка по време на нагряване контролирането на
пламъка може да се осъществява от обслужва-
щия персонал;