Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 68

СТР.  68	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
ници, не е необходимо да се предвижда защита 
срещу свръхток за неутралния проводник или 
устройство за изключване на този проводник.
Когато напречното сечение на неутралния 
проводник е по-малко от това на линейните 
проводници, е необходимо да се осигури защи-
та срещу свръхток за неутралния проводник в 
съответствие с неговото напречно сечение, като 
защитата трябва да осигурява прекъсване на 
линейните проводници, но не непременно и на 
неутралния проводник.
И в двата случая неутралният проводник 
трябва да бъде защитен срещу късо съединение. 
Тази защита може да бъде осъществена чрез 
устройствата за защита срещу свръхток в линей-
ните проводници. В този случай не е необходимо 
да се осигурява защита срещу претоварване 
на неутралния проводник или изключвателно 
устройство за този проводник.
Когато се очаква токът в неутралния провод-
ник да превишава тока на линейните проводници, 
се прилагат изискванията в т. 1.2.3.
Изискванията за защита на неутрален про-
водник се прилагат и за проводник PEN с из-
ключение на прекъсването.
1.2.2. Схеми IT
Когато неутралният проводник е изведен, 
трябва да се осигури защита срещу свръхток за 
неутралния проводник на всяка верига. Защи-
тата срещу претоварване трябва да предизвиква 
изключване на всички тоководещи проводници 
на съответната верига, включително неутралния 
проводник. Тази мярка не е необходима, когато:
– неутралният проводник е ефективно защитен 
срещу претоварване чрез защитно устройство, 
разположено от страната на захранването, на-
пример на въвода в уредбата, или когато
– конкретната верига е защитена с прекъсвач 
за защита от токове с нулева последователност 
(дефектнотокова защита) с номинален ток на 
задействане не повече от 0,20 пъти продължи-
телно допустимия ток за съответния неутрален 
проводник; защитният прекъсвач трябва да 
изключва всички тоководещи проводници на 
съответната верига, включително неутралния 
проводник, и да има достатъчна комутационна 
способност за всички полюси.
Препоръчва се да не се използват схеми IТ с 
изведен неутрален проводник.
1.2.3. Токове с висши хармоници
Защита срещу претоварване трябва да се 
предвижда за неутралния проводник в много-
фазна схема, където хармоничният състав на 
токовете в линейните проводници е такъв, че 
очакваният ток в неутралния проводник може 
да превиши продължително допустимия ток за 
този проводник. Защитата срещу претоварване 
трябва да бъде съвместима с естеството на тока 
през неутралния проводник и да предизвиква 
изключване на линейните проводници, но не 
непременно и на неутралния проводник. Когато 
неутралният проводник се изключва, се прилагат 
изискванията на т. 3.
1.3. Изключване и последващо включване 
на неутралния проводник в многофазни мрежи
Когато се изисква изключване на неутралния 
проводник, изключването и последващото включ-
ване трябва да се извършват така, че веригата 
на неутралния проводник да не се изключва 
преди веригите на линейните проводници и да 
се включва отново едновременно с линейните 
проводници или преди тях.
2. Видове защитни устройства
За защита срещу свръхтокове трябва да се 
използват най-подходящите от видовете, посо-
чени в т. 2.1 до 2.3.
2.1. Устройства за защита едновременно срещу 
претоварване и срещу къси съединения
С изключение на посоченото в т. 4.5.1 ус-
тройствата, които осигуряват защита срещу 
претоварване и срещу късо съединение, трябва да 
изключват всички свръхтокове до и включително 
проспектния ток на късо съединение в точката, 
където съответното устройство е инсталирано. 
Те трябва да отговарят на изискванията на т. 3.1 
и 4.5. Такива защитни устройства са:
а) автоматични прекъсвачи с изключватели 
за претоварване и късо съединение;
б) прекъсвачи в съчетание с предпазители;
в) предпазители със стопяема вложка с ха-
рактеристики gG.
Не се изключва използването и на други 
защитни устройства, ако изискванията на т. 3.1 
и 4.5 са изпълнени.
2.2. Устройства, осигуряващи само защита 
срещу претоварване
Устройствата, осигуряващи само защита сре-
щу претоварване, трябва да отговарят на изиск­
ванията на т. 3 и може да имат комутационна 
способност, по-малка от проспектния ток на късо 
съединение в мястото, където са инсталирани.
По правило това са защитни устройства с 
обратно зависима времетокова характеристика. 
Предпазители със стопяеми вложки от типа аМ не 
са предназначени за защита срещу претоварване.
2.3. Устройства за защита само срещу токове 
на къси съединения
Устройствата за защита само срещу токове 
на къси съединения се използват, когато защи-
тата срещу претоварване се осигурява с други 
средства или в случаите, когато е допустимо да 
не се предвижда защита срещу претоварване. Те 
трябва да могат да прекъсват всички свръхтокове, 
включително очакваната стойност на тока на 
късо съединение в мястото на инсталиране, и 
да отговарят на изискванията по т. 4.
Такива защитни устройства са:
а) автоматични прекъсвачи само с изключва-
тел за къси съединения;
б) предпазители със стопяеми вложки с ха-
рактеристики gM и аM.
2.4. Характеристики на защитните устройства
Експлоатационните характеристики на ус-
тройствата за защита срещу свръхтокове трябва 
да съответстват на описаните в продуктовите 
стандарти.