Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Обобщение на мини-
Движение І 2000
Движение і 2000
Условия, при които прилагането
малните изисквания
ППС за една лента
ППС за една лента
става задължително, или забележки
500—1000 m
>1000 m
500—1000 m
1000—3000 m
>3000 m
Осветле- Осветле-
Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
ние
ние
2.8.1
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели
Аварийно
Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
осветле-
2.8.2
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
ние
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели
Осветле-
Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
ние за
2.8.3
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
евакуация
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели
Вентила- Механична
Точка
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Задължител-
Задължител-
ция
вентила-
2.9
жително
жително
жително
но е за
но е за
ция
всички тунели всички тунели
Специално
Точка
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Задължител-
Задължително в двупосочни тунели, в
условие
2.9.5
жително
жително
жително
жително
но е за
които има контролен център
за (полу)
всички тунели
напречна
вентилация
Аварийни Най-малко
Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Снабдени с телефон и 2 пожарогаси-
станции
на  всеки
2.10
но е, но има
но е, но има
но е, но има
но е, но има
но е, но има
теля. В съществуващите тунели макси-
150 m
изключения
изключения
изключения
изключения
изключения
малното разстояние между аварийните
станции е 250 m
Захран-
Най-малко
Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Ако не е осигурен водопровод, е задъл-
ване с
на всеки
2.11
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
жително доставянето на достатъчно вода
вода
250 m
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели по друг начин
Пътни
Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
За всички предвидени съоръжения за
знаци
2.12
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
безопасност за участниците в движе-
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели нието в тунела (виж приложение III)
Контро-
Точка
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Задължител-
Наблюдението на няколко тунела може
лен цен-
2.13
жително
жително
жително
жително
но е за
да се централизира в един контролен
тър
всички тунели център
Видеонаб-
Точка
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Задължител-
Задължително е за тунели, в които има
людение
2.14.1
жително
жително
жително
жително
но е за
контролен център
Системи
всички тунели
за управ- Автоматич- Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Една или двете системи са задължител-
ление
но открива- 2.14.2
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
ни в тунели, в които има контролен
не на ПТП
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели център
и/или на
пожар
Сигнализа- Точка
Не е задъл-
Задължител-
Не е задъл-
Задължител-
Задължител-
ция на дви- 2.15.1
жително
но е за
жително
но е за
но е за
Съоръже- жението
всички тунели
всички тунели всички тунели
ния за
преди вхо-
затваря- довете
не на
Сигнализа- Точка
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Препоръчва
Препоръчително е за тунели с контро-
тунела
ция вътре в 2.15.2
жително
жително
жително
жително
се
лен център и дължина, по-голяма от
тунела най-
3000 m
малко на
всеки
1000 m
Обобщение на мини-
Движение І 2000
Движение і 2000
Допълнителни условия за изпълнение
малните изисквания
ППС на лента
ППС на лента
на задължението или коментари
500—1000 m
>1000 m
500—1000 m
1000—3000 m
>3000 m
Комуни- Радиовръз- Точка
Не е задъл-
Не е задъл-
Не е задъл-
Задължител-
Задължител-
кационни ки за ава-
2.16.1
жително
жително
жително
но е за
но е за
системи
рийната
всички тунели всички тунели
служба
Радиосъоб- Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължително, където има радиораз-
щения за
2.16.2
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
пръскване за участниците в движе-
аварийни
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели нието и където има контролен център
ситуации за
участниците
в движе-
нието
Високого-
Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължително, когато евакуираните
ворители в 2.16.3
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
участници в движението трябва да из-
галериите и
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели чакат преди да бъдат изведени от тунела
изходите
Аварийно електро-
Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Да осигури действието на съоръже-
захранване
2.17
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
нията за безопасност през време на
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели евакуацията на хората, които са в тунела
Пожароустойчивост
Точка
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
Задължител-
С цел да поддържа необходимите
на съоръженията
2.18
но е за
но е за
но е за
но е за
но е за
функции за безопасно действие
всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели всички тунели