Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
2. втора група—транспортиращи пара с на-
лягане над 0,07 МРа или вода с температура
над 115 °С.
Чл. 34. Режимът на работа на ТСС се опре-
деля със заданието за проектиране за всяко
населено място.
Чл. 35. (1) Максималната изчислителна тем-
пература на водата в двутръбни топлопренос-
ни мрежи от ТЕЦ се определя в съответствие
с температурните графици на топлопреносно-
то предприятие при изчислителна външна тем-
пература за проектиране на отоплителните ин-
сталации.
(2) При топлопреносни мрежи, изградени
само от предварително изолирани тръби, мак-
сималната изчислителна температура по ал. 1
се определя съгласно температурните графици
на топлопреносното предприятие, като се от-
читат указанията на производителите на пред-
варително изолираните тръби.
Чл. 36. За разпределителните топлопренос-
ни мрежи в отделни райони след груповата або-
натна станция, както и за малки населени мес-
та, се допуска изчислителната температура на
водата в подаващата линия на топлопреносна-
та мрежа да е равна на изчислителната темпе-
ратура на водата в отоплителните инсталации
на присъединените сгради.
Чл. 37. Изчислителната температура на во-
дата в обратната линия на топлопреносната
мрежа не трябва да надвишава 70 °С. Повиша-
ването на температурната разлика на водата в
топлопреносната мрежа е за сметка на пони-
жаването на температурата на водата в обрат-
ната линия.
Чл. 38. Изчислителните стойности на пара-
метрите на парата в топлопреносните мрежи се
приемат в съответствие с изискванията на пот-
ребителите, като се отчита понижаването им в
топлопреносната мрежа от топлоизточника до
потребителите.
Раздел III
Схеми на топлопреносните мрежи
Чл. 39. (1) Схемите на топлопреносните мре-
жи в зависимост от броя на топлопроводите са:
1. еднотръбни;
2. двутръбни;
3. тритръбни;
4. многотръбни.
(2) Схемата на топлопреносна мрежа се оп-
ределя със заданието за проектиране.
Чл. 40. Еднотръбните схеми се проектират при:
1. централизирано битово горещо водоснаб-
дяване без циркулация;
2. подаване на топлина за отопление, венти-
лация и за ГВБН;
3. пароснабдяване без връщане на кондензата.
Чл. 41. Двутръбните циркулационни схеми
се проектират за съвместно подаване на топли-
на за отопление, вентилация и битово горещо
водоснабдяване.
Чл. 42. Тритръбни схеми се проектират, ко-
гато два от топлопроводите се използват за
подаване на топлоносител с различни парамет-
ри, като обратната линия е обща.
Чл. 43. Многотръбни схеми се проектират,
когато е необходимо да се поддържат различни
топлинни и хидравлични режими.
Чл. 44. Топлопреносните мрежи в зависимост
от конфигурацията на схемата са:
1. радиални;
2. кръгови;
3. смесени;
4. дублирани.
Чл. 45. (1) Конфигурацията на схемата се
определя със заданието за проектиране.
(2) Топлопреносните мрежи се проектират с
радиална схема. Допускат се кръгови или дуб-
лирани схеми след допълнителни хидравлични
изчисления съобразно условията за подаване
на необходимото количество топлина на пот-
ребителите при авариен режим на работа на
топлопреносната мрежа.
Чл. 46. Полагането на няколко паралелни
топлопровода за топлоносител с едни и същи
параметри се допуска само в отделни случаи
след технико-икономическа обосновка.
Чл. 47. (1) При транзитни магистрални топ-
лопроводи за топлоснабдяване на големи про-
мишлени райони и населени места се приемат
най-малко три- или четиритръбни схеми.
(2) Сгради, за които се предвижда резервно
захранване съгласно чл. 26, ал. 4, т. 1 от Наред-
ба № 2 от 2004 г. за топлоснабдяването, се топ-
лоснабдяват с не по-малко от два магистрални
топлопровода.
Чл. 48. (1) При топлоснабдяване на населе-
ни места и промишлени райони от няколко
топлоизточника се предвиждат къси връзки
между топлопреносните мрежи от отделните
топлоизточници.
(2) В случаите по ал. 1 при необходимост се
предвиждат и помпени станции с реверсивно
действие.
(3) При топлоснабдяване от един топлоиз-
точник се предвиждат къси връзки между от-
делните магистрални топлопроводи и главни
отклонения.
Чл. 49. Потребителите се присъединяват към
топлопреносната мрежа по реда на Наредба № 2
от 2004 г. за топлоснабдяването.
Чл. 50. Отоплителните и вентилационните
инсталации на потребителите се свързват ин-
директно към топлопреносната мрежа посред-
ством абонатни станции.
Чл. 51. (1) Отоплителните инсталации на
потребителите в зависимост от заданието за
изработване на инвестиционния проект се свър-
зват към топлопреносните мрежи чрез индиви-
дуални или групови абонатни станции.
(2) Температурата на водата, постъпваща
във вътрешните инсталации, се регулира ав-
томатично.