Държавен вестник, бр. 58, 2024 г., стр. 27

БРОЙ  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27   
(3) Инспекцията с камера по ал. 1, т. 2 
включва проверки за:
1. изпълнение на тръбните връзки;
2. повреди и деформации на тръбните 
участъци;
3. брой и местоположения на заустените 
сградни отклонения и дъждоприемни съо­
ръжения;
4. проектния надлъжен наклон, визуали­
зиран графично.
(4) При проверката по ал. 3, т. 4 не се 
допускат обратни наклони, както и не се до­
пускат разлики между котите на проектния 
и изпълнения профил, които са:
– по-големи от 5 cm за вътрешни диаметри 
≤ 500 mm;
– по-големи от 7 cm за вътрешни диаметри 
> 500 mm;
(5) Инспекцията с камера се извършва 
преди започване на изпълнението на пътната 
конструкция (когато има такава).
(6) Изпитването на непропускливост на 
тръбопроводи и съоръжения по ал. 1, т. 3 се 
провежда съгласно предписанията на одобре­
ния инвестиционен проект. 
(7) Заснетият материал при видеозасне­
мането по ал. 1, т. 2 се счита за неразделна 
част от документацията по приемането на 
канализационната мрежа.
(8) Когато по време на изпитването ни­
вото на подземните води е над темето на 
изградения тръбопровод, се прави изпитване 
на инфилтрация. Максималните допустими 
стойности на инфилтрацията съответстват на 
максималните допустими стойности на екс­
филтрацията, посочени в приложение № 14. В 
случаите, когато изпитването на инфилтрация 
е успешно, се приема за хидравлично изпит­
ване на непропускливост.“
§ 69. В чл. 152 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпитването на непропускливост на 
гравитационните канализационни тръбо­
проводи над DN 1000 се извършва съгласно 
изискванията на възложителя.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като на­
края думите „канализационен тръбопровод“ 
се заменят с „от двата тръбопровода“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 70. Създават се чл. 152а и 152б:
„Чл. 152а. Изпитването на тласкателите, 
както и на помпените станции и агрегати, 
се извършва по процедурата в съответствие 
с нормативните изисквания към водоснабди­
телните системи.
Чл. 152б. Изпитването на бетонни резер­
воари се извършва по процедурите, посочени 
в чл. 176 на тази наредба.“
§ 71. В чл. 177 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „при налягане“ се 
добавя „на изпитване“.
2. В ал. 2 думите „пробното налягане“ се 
заменят с „налягането на изпитване“.
§ 72. В чл. 179 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изпитването на пластмасови напорни 
канализационни тръбопроводи на якост и 
водонепропускливост се извършва по проце­
дури съгласно нормативните изисквания за 
проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
думите „изискванията на Наредба № 2 от 
2005 г. за проектиране, изграждане и екс­
плоатация на водоснабдителни системи (ДВ, 
бр. 34 от 2005 г.)“ се заменят с „нормативните 
изисквания за проектиране, изграждане и 
експлоатация на водоснабдителни системи“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като се 
заличават думите „предварителни и оконча­
телни“.
§ 73. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се отменя.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. „Комбинирана канализационна мрежа“ 
е комбинацията на смесена и разделна кана­
лизационна мрежа.“
3. Точка 11 се изменя така:
„11. „Наводнение“ е временното покриване 
с вода на земен участък, който обичайно не 
е покрит с вода.“
4. Точка 24 се изменя така:
„24. „Еквивалентен жител“ (1 ЕЖ) означава 
органичен биоразградим товар с петдневна 
биохимична нужда от кислород (БПК5) от
60 g кислород на ден.“
5. Създават се т. 28, 29, 30, 31, 32 и 33:
„28. „Икономически обоснован експлоата­
ционен срок“ е съгласно § 5, т. 65 от допъл­
нителните разпоредби на ЗУТ.
29. „Проектен експлоатационен срок“ е 
равен на броя на годините след въвежда­
нето в експлоатация, за които се определя 
необходимият хидравличен капацитет при 
проектирането на канализационната система.
30. „Пречистени отпадъчни води“ са отпа­
дъчните води на изход ПСОВ.
31. „Утайкови води“ са водите, отделени в 
процесите на обработване на утайките в ПСОВ.
32. „Мобилен приемник“ е транспортно 
средство с цистерна за отпадъчни води.
33. „Технико-икономическо по-изгодно 
решение“ е обосновано решение, прието в 
резултат на анализ на разработени варианти 
и сравнението им по технически и икономи­
чески показатели.“