Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 37

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  37   
2. за водовземни съоръжения от повърх­
ностни води – по химични и микробиологични 
показатели в съответствие с изискванията 
на Наредба № 12 от 2002 г. за качествените 
изисквания към повърхностни води, предназ­
начени за питейно-битово водоснабдяване, и 
по радиологични показатели съгласно Наредба 
№ 9 от 2001 г. за качеството на водата, пред­
назначена за питейно-битови цели.
(3) Анализите се извършват от акредити­
рани лаборатории по БДС EN ISO/IEC 17025 
„Общи изисквания относно компетентността 
на лабораториите за изпитване и калибрира­
не“ или други еквивалентни международно 
признати стандарти.
Раздел ІV
Приемане, въвеждане в експлоатация и 
техническа експлоатация на водовземни 
съоръжения
Чл. 235. (1) При приемането на водовзем­
ните съоръжения се проверява съответствието 
им с издадените строителни книжа.
(2) Водовземните съоръжения се приемат 
само след завършване на всички СМР и след 
разглобяване на временните защитни съоръ­
жения.
(3) При приемането се проверяват:
1. заповедната книга на строежа;
2. констативният акт за установяване год­
ността на строежа;
3. актовете и протоколите, съставени по 
време на строителството;
4. водонепропускливостта на стените, фуги­
те, шевовете и свързванията на всички части 
на съоръженията, разположени под нивото на 
подземните или речните води;
5. плътността на съединенията на тръбо­
проводите;
6. степента на уплътнение на дигите и 
насипните площадки.
Чл. 236. Документацията за изграждане и 
приемане на подземната част на съоръжение 
за подземни води, съставена съгласно изисква­
нията на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, 
ползване и опазване на подземните води, е 
неразделна част от издадените строителни 
книжа за водовземното съоръжение.
Чл. 237. (1) По време на техническата 
експлоатация на водовземните съоръжения 
се води дневник, в който се вписват всички 
изменения, настъпили в процеса на експло­
атация, както и необходимостта от текущи 
или основни ремонти.
(2) При техническата експлоатация се 
извършват периодични и/или непрекъснати 
измервания на дебита и на качествените по­
казатели на водата, като при констатиране на 
отклонения се провеждат санитарно-техни­
чески мероприятия в зависимост от вида на 
водоизточника и установените замърсители.
(3) При недопустими отклонения водов­
земното съоръжение се изключва от работа.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ВЪВЕЖДА­
НЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВА­
ТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ
Чл. 238. (1) Основните и спомагателните 
съоръжения и тръбопроводи, спомагателните 
и обслужващите сгради на площадката на 
пречиствателната станция за питейни води се 
изграждат в съответствие с издадените стро­
ителни книжа, правилата и нормативите на 
тази наредба и нормативните актове, с които 
се определят правилата при изпълнението на 
СМР на видовете строителни конструкции.
(2) Съоръженията и канализационните 
колектори за отвеждане на битови или тех­
нологични отпадъчни води се изграждат в 
съответствие с издадените строителни кни­
жа, правилата и нормативите на Наредба 
№ РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, из­
граждане и експлоатация на канализационни 
системи, както и нормативните актове, с 
които се определят правилата при изпъл­
нението на СМР на видовете строителни 
конструкции.
Чл. 239. (1) Преди въвеждането в експлоа­
тация на пречиствателни станции за питейни 
води се извършва хидравлично изпитване на 
съоръженията след завършване на всички 
СМР и при достигане на проектната якост 
на бетона (за бетоновите съоръжения). На 
хидравлично изпитване се подлагат отдел­
ни съоръжения, участъци от тръбопроводи, 
канали и други в съответствие с изисквани­
ята на техническите указания в проекта за 
въвеждане в експлоатация. Преди започване 
на изпитването изградените основни и спома­
гателни съоръжения, тръбопроводи и канали 
се почистват от строителни отпадъци.
(2) Когато в проекта не е обосновано друго, 
се провеждат следните изпитвания:
1. хидравлично изпитване на обемните 
безнапорни водосъдържащи съоръжения за 
доказване на водоплътност по реда на раз­
дел II от глава четиринадесета;
2. хидравлично изпитване на тръбопрово­
ди и прилежащи арматури за доказване на 
якост и водоплътност по реда на раздел IV 
от глава тринадесета;
3. хидравлично изпитване на помпени 
станции по реда на глава дванадесета;
4. хидравлично изпитване на канализа­
ционни колектори и прилежащи съоръжения 
по реда на изискванията на Наредба № РД-
02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане 
и експлоатация на канализационни системи.
(3) За съоръжения, чиято експлоатация 
е свързана с вода с непитейни качества, се 
допуска изпитванията по ал. 2, т. 1 да се 
извършват с природна вода от най-близкия 
подходящ водоизточник.