Държавен вестник, бр. 89, 2009 г., стр. 15

БРОЙ  89	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  15  
измерване, контрол и автоматично регулиране, 
отнасящи се до енергийните характеристики на 
климатичната инсталация. 
(2) Оценката включва задължително и ин­
формация за: 
1. съответствието на разположението на 
датчиците с проектното решение;
2. функцията на контролерите;
3. настройката на контролерите.
Чл. 27. Оценката на енергийните характе­
ристики на климатичната инсталация включва:
1. оценка на възможностите на инсталацията 
да изпълнява функционалното си предназна­
чение;
2. оценка на коефициента на полезно дейст­
вие (коефициента на трансформация, хладилния 
коефициент) на генератора на студ/топлина, 
според вида му, при изчислителни условия; 
3. оценка на ефективността на системата за 
оползотворяване на топлината на отработения 
въздух;
4. определяне на специфичния годишен 
разход на енергия за охлаждане и съответстви­
ето с проектните данни за единица площ на 
охлаждания обем;
5. определяне на специфичния годишен 
разход на енергия за вентилаторите за единица 
площ на охлаждания обем;
6. оценка на сезонната ефективност на ин­
сталацията.
Чл. 28. Резултатите от проверката на кли­
матичната инсталация се отразяват в доклад 
по образец съгласно приложение № 4.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА 
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВО­
ДОГРЕЙНИ КОТЛИ И КЛИМАТИЧНИ ИН­
СТАЛАЦИИ В СГРАДИ
Чл. 29. (1) Собствениците на водогрейни 
котли по чл. 4, ал. 1 и на климатични инстала­
ции по чл. 20 подават в териториалните звена 
на АЕЕ декларация по образец, утвърден от 
изпълнителния директор на АЕЕ.
(2) Декларацията се подава еднократно в 
срока по чл. 29, ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 30. (1) Първоначалната проверка на 
водогрейни котли по чл. 4, ал. 1 и на кли­
матични инсталации по чл. 20 се извършва в 
срок до две години от датата на подаване на 
декларацията по чл. 29, но не по-късно от две 
години от изтичане на срока за подаването є.
(2) Срокът за извършване на следваща про­
верка започва да тече от датата на извършване 
на проверката, посочена в доклада за извър­
шената проверка. 
Чл. 31. (1) Задължителната периодична про­
верка за енергийна ефективност на водогрейни 
котли в експлоатация се извършва веднъж на 
всеки:
1. три години – за котлите на течно или 
твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 
100 kW включително;
2. две години – за котлите на течно или 
твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
3. четири години – за котлите на природен 
газ с номинална мощност над 100 kW.
(2) Задължителната периодична проверка 
за енергийна ефективност на климатични ин­
сталации в експлоатация се извършва веднъж 
на всеки 4 години. 
Чл. 32. (1) Собствениците на водогрейни 
котли и/или на климатични инсталации въз­
лагат с договор извършването на проверката 
за енергийна ефективност на лицата по чл. 3.
(2) Договорът по ал. 1 може да бъде част от 
договор за извършване на обследване/сертифи­
циране за енергийна ефективност на сградата.
Чл. 33. (1) Докладът с резултатите от из­
вършена проверка се приема с протокол от 
собственика на водогрейния котел и/или кли­
матичната инсталация или упълномощено от 
него лице в срок до 30 дни от депозирането му.
(2) В 14-дневен срок от датата на приемане 
на доклада собственикът предоставя в АЕЕ 
заверено копие на доклада на хартиен и на 
магнитен/оптичен носител и заверено копие 
на протокола по ал. 1. 
Г л а в а  п е т а
СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 
НА БАЗАТА ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И КЛИМАТИЧНИ 
ИНСТАЛАЦИИ
Чл. 34. Въз основа на информация от дек­
ларациите по чл. 29 АЕЕ създава и поддържа 
списъци на подлежащите на проверка:
1. водогрейни котли;
2. климатични инсталации.
Чл. 35. Въз основа на информация от докла­
дите по чл. 19 и 28 АЕЕ създава и поддържа 
база данни за състоянието на: 
1. водогрейни котли;
2. климатични инсталации.
Чл. 36. Базите данни по чл. 35 се актуали­
зират с всеки представен в АЕЕ доклад от 
извършена проверка.
Чл. 37. Получената в АЕЕ информация по 
реда на тази наредба се обобщава и включва 
в националната информационна система за 
състоянието на енергийната ефективност в 
Република България по чл. 40, ал. 1 ЗЕЕ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) За съществуващи водогрейни котли 
и климатични инсталации декларациите по 
чл. 29 се подават в териториалните звена на 
АЕЕ в срок до 15.V.2010 г.
(2) Декларациите по ал. 1 и по чл. 29 се 
подават в АЕЕ до създаването на териториални 
звена на АЕЕ по чл. 6, ал. 2 ЗЕЕ.