Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 17

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
4. правилното отвеждане на димните газове.
Чл. 138. В колекторите, каналите, шахтите
и другите места, в които може да се натрупа газ,
на територията на обекта, се монтират газсиг-
нализатори, свързани към контролен пункт с
постоянно дежурен обслужващ персонал. 
Чл. 139. Най-малко веднъж на две деноно-
щия газопроводите на територията на обекта
се проверяват от обслужващия персонал чрез
външен оглед.
Чл. 140. Най-малко веднъж на два месеца
на гъвкавите шлангове за автоцистерните, жп
цистерните и резервоарите се извършва вън-
шен оглед и най-малко веднъж на 12 месеца—
хидростатично изпитване с налягане съглас-
но чл. 110.
Чл. 141. Собствениците или ползвателите и
обслужващият персонал на автомобилните га-
зоснабдителни станции не трябва да допускат:
1. пълнене на АГУ, чиито резервоари нямат
стикер за извършен технически преглед;
2. пълнене на АГУ с неизправен нивопока-
зател;
3. пълнене на всички видове бутилки или
съдове от колонките за зареждане на АГУ;
4. наличие на територията на автомобилна-
та газоснабдителна станция на бутилки за газ,
накрайници и други устройства за пълнене на
бутилки от колонките за зареждане на АГУ.
Чл. 142. (1) Собствениците или ползватели-
те и обслужващият персонал са длъжни да не
допускат пълнене с газ на бутилки с обем, по-
голям от 5 dm3 в пунктовете за пълнене на бу-
тилки по чл. 66.
(2) Бутилките с обем до 5 dm3 се пълнят само
когато са изпълнени следните изисквания:
1. маркирани са масата на бутилката, маса-
та и идентификацията на газа;
2. на бутилката е поставено клеймо с регис-
трационния номер на лицензираното лице по
чл. 185, ал. 1, т. 2, извършило последния тех-
нически преглед, месеца и годината на извър-
шването му и годината на следващия техни-
чески преглед;
3. не е изтекъл срокът на техническия прег-
лед по т. 2;
4. бутилките нямат пропуски на газ;
5. бутилките нямат повреди по вентила, дръж-
ките за носене или опорните пръстени или
вдлъбнатини, подутини, пукнатини или външна
корозия.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да не допускат
пълнене на бутилки, които не отговарят на изис-
кванията на ал. 2. Такива бутилки могат да се
пълнят само след извършване на извънреден
технически преглед от лицензирано лице по
чл. 185, ал. 1, т. 2.
(4) Лицата по ал. 1 са длъжни да водят днев-
ник за напълнените бутилки, в който по дати
записват фабричния номер, вместимостта на
бутилката и теглото на напълнения газ.
(5) Лицата по ал. 1 са длъжни да поставят на
всяка напълнена бутилка стикер с наименова-
нието на фирмата, напълнила бутилката, и на-
именованието на газа.
(6) Везните по чл. 66, ал. 6, т. 1 и 2 трябва да
са преминали метрологична проверка по реда
на Наредбата за средствата за измерване, кои-
то подлежат на метрологичен контрол.
Чл. 143. Мястото за установяване на авто-
цистерната за зареждане на резервоарите на
газоснабдителните станции и автомобилните
газоснабдителни станции трябва да е ясно оз-
начено и да има заземително устройство. Не
се допуска автоцистерните да пребивават на
територията на автомобилните газоснабдител-
ни станции извън времето за зареждане на ре-
зервоарите.
Чл. 144. (1) На газоснабдителните станции
жп линиите в участъка на установяване на цис-
терните трябва да са заземени. Допуска се жп
цистерните да се пълнят или изпразват едва след
като локомотивът се отдалечи най-малко на
20 m от оградата є.
(2) Преди започване на пълненето или из-
празването жп цистерните се застопоряват към
релсовия път посредством релсозахватни прис-
пособления и се осъществява връзка между
релсовия път и устройствата за безопасност,
когато конструкцията на устройството за без-
опасност изисква това.
Чл. 145. (1) За помещения с 10 и повече пос-
та за газопламъчна обработка на метал се оси-
гурява централно снабдяване с газ.
(2) При захранване на работни постове с газ
от газопровод налягането на газа пред работ-
ния пост трябва да е не по-високо от 0,15 МРа.
Допуска се по-високо налягане, ако пред работ-
ния пост се монтират регулатор и предпазен
клапан след регулатора. Въглеводородният газ,
изтичащ от предпазния клапан, се отвежда на
безопасно място.
Чл. 146. (1) Използването на горелки с от-
крит пламък за газопламъчна обработка на ме-
тали и за други технологични процеси се допус-
ка на разстояние не по-малко от:
1. 10 m до групови газови инсталации;
2. 5 m до единични бутилки за горими или
технически газове;
3. 3 m до газопроводи и други газови съоръ-
жения.
(2) Бутилките, захранващи с газ горелките
по ал. 1, се закрепват стабилно във вертикално
положение и пламъкът на горелките се насоч-
ва в противоположна на съоръженията по ал. 1,
т. 1—3 посока, а ако това е невъзможно—меж-
ду горелките и съоръженията се поставят ме-
тални щитове.