Държавен вестник, бр. 83, 2020 г., стр. 89

БРОЙ  83	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  89  
при налягане, по-голямо от налягане-
то на газовото гориво. Главният газов 
клапан, както се изисква от 16.4.6, се 
затваря автоматично при загуба на 
налягането на инертния газ; или
2. е монтиран в тръба или канал, оборудван 
с механична смукателна вентилация 
с капацитет най-малко 30 смени на 
въздуха на час и е конструиран така, 
че да поддържа налягане, по-ниско от 
атмосферното налягане. Механичната 
вентилация е в съответствие с глава 12 
според случая. Вентилацията винаги 
работи, когато има гориво в тръбопро-
вода и главният газов клапан, както 
се изисква от 16.4.6, се затваря авто-
матично, ако необходимият въздушен 
поток не е установен и поддържан от 
вентилационната система за отработе-
ните газове. Входният отвор или тръба-
та може да идват от неопасно машинно 
отделение, а изходният отвор излиза на 
безопасно място.
16.4.4 Изисквания за газово гориво с на-
лягане, по-голямо от 1 MPa
16.4.4.1 Тръбопроводите за подаване на 
гориво между горивните помпи/компресо-
ри под високо налягане и консуматорите 
се защитават с двустенна тръбопроводна 
система, която може да издържи на повреда 
в тръбопровода под високо налягане, като 
се вземат предвид ефектите както от наля-
гането, така и от ниската температура. До-
пуска се едностенна тръба в товарната зона 
до изолиращия(те) клапан(и), изискван(и) 
съгласно 16.4.6.
16.4.4.2 Разположението по 16.4.3.2 може 
да бъде приемливо и при условие, че тръба-
та или шахтата може да изолира повреда в 
тръбопровода под високо налягане, в съот-
ветствие с изискванията на 16.4.7 и като се 
вземат предвид ефектите както от налягането, 
така и от възможната ниска температура, и 
при условие, че входът и изходът на външ-
ната тръба или вентилационна шахта са в 
товарната зона.
16.4.5 Изолация на консуматорите на газ
Захранващите тръби на всеки консумиращ 
газ модул да са оборудвани с изолация на 
газовото гориво чрез автоматичен двоен блок 
и обезвъздушаване, изведени за вентилация 
до безопасно място, както при нормална, 
така и при аварийна работа. Автоматичните 
клапани се привеждат в затворено положе-
ние при загуба на задвижваща мощност. В 
помещение, в което има множество консу-
матори, спирането на единия не трябва да 
засяга снабдяването с газ на другите.
16.4.6 Пространства, съдържащи консу-
матори на газ
16.4.6.1 Възможно е да се изолира пода-
ването на газово гориво към всяко отделно 
помещение, съдържащо потребител(и) на газ 
или през което се прокарват тръбопроводи-
те за подаване на гориво, с отделен главен 
клапан, разположен в товарната зона. Из-
олирането на подаването на газово гориво 
към дадено помещение не трябва да засяга 
подаването на газ към други помещения, 
в които има консуматори на газ, ако те се 
намират в две или повече помещения, и не 
трябва да води до загуба на задвижваща или 
електрическа мощност.
16.4.6.2 Ако двойната преграда около сис-
темата за подаване на газ не е непрекъсната 
поради отвори за въздух или други отвори 
или ако има точка, в която единична повре-
да може да причини изтичане в помещението, 
индивидуалният главен клапан за помеще-
нието работи при следните обстоятелства:
1. автоматично от:
1. откриване на газ в помещението;
2. откриване на течове в пръстеновидно-
то пространство на двустенна тръба;
3. откриване на течове в други отделения 
вътре в помещението, съдържащи 
едностенни газопроводи;
4. загуба на вентилация в пръстено-
видното пространство на двустенна 
тръба; и
5. загуба на вентилация в други отделе-
ния вътре в помещението, съдържащи 
едностенни газопроводи; и
2. ръчно от вътрешността на помещението 
и поне едно отдалечено място.
16.4.6.3 Ако двойната преграда около сис-
темата за подаване на газ е непрекъсната, за 
всеки консуматор на газ в помещението може 
да бъде осигурен отделен главен клапан, 
разположен в товарната зона. Самостоятел-
ният главен клапан работи при следните 
обстоятелства:
1. автоматично от:
1. откриване на течове в пръстеновидно-
то пространство на двустенна тръба, 
обслужвана от този самостоятелен 
главен клапан;
2. откриване на течове в други отделе-
ния, съдържащи едностенни газопро-
води, които са част от захранващата 
система, обслужвана от самостоятел-
ния главен клапан; и
3. загуба на вентилация или загуба на 
налягане в пръстеновидното прос-
транство на двустенна тръба; и
2. ръчно от вътрешността на помещението 
и поне едно отдалечено място.