Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 162

СТР.  162	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  62
(7) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
изискване генериращият модул да бъде оборуд­
ван с интерфейс за дистанционно намаляване 
на генерираната активна мощност от оператора 
на мрежата, към която е присъединен.
(8) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
минимални и максимални граници за ско­
ростта на изменение на активната мощност 
на генериращия модул, като взема предвид 
специфичните характеристики на технологията 
на първичния двигател.
(9) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
изискване системата за управление на генери­
ращия модул да може да изпълнява заданието 
по активна мощност на оператора на мрежа­
та, към която е присъединен. Операторът на 
електропреносната мрежа определя скоростта 
за достигане на заданието и точността на 
неговото изпълнение.
(10) Генериращият модул трябва да може 
да остава свързан към електрическата мре­
жа и да продължава да работи стабилно при 
кратковременни понижени стойности на 
линейните напрежения в точката на присъе­
диняване, следствие от повреди, съгласно 
характеристиката на остатъчното напрежение 
във функция от времето – преди, по време и 
след повредата, както следва:
Таблица 1
Симетрични повреди
Синхронни модули
Линейно напрежение
Време – преди, по време 
и след повредата
U ≥ 0.05 о.е.
t ≤ 0.15 s
U ≥ 0.7 о.е.
t ≤ 0.45 s
U ≥ 0.8 о.е.
t ≤ 0.7 s
U ≥ 0.85 о.е.
t ≤ 1.5 s
Таблица 2
Симетрични повреди
Паркови модули
Линейно напрежение
Време – преди, по време 
и след повредата
U ≥ 0.05 о.е.
t ≤ 0.15 s
U ≥ 0.15 о.е.
t ≤ 0.7 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 1 s
U ≥ 0.85 о.е.
t ≤ 1.5 s
Таблица 3
Несиметрични 
повреди
Синхронни модули и 
паркови модули
Линейно напрежение
Време – преди, по време 
и след повредата
U ≥ 0 о.е.
t ≤ 0.15 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 0.7 s
U ≥ 0.5 о.е.
t ≤ 1 s
U ≥ 0.7 о.е.
t ≤ 1.5 s
(11) Генериращият модул трябва да има 
възможност за автоматично изключване, 
когато напрежението в точката на присъ­е­
диняване достигне стойностите, съгласувани 
от оператора на електропреносната мрежа.
(12) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
способността за отдаване/консумиране на 
реактивна мощност от генериращия модул в 
следните диапазони:
Диапазон по 
реактивна 
мощност
Вид на генериращия модул
-0.15 о.е. ≤ Q ≤ 
+0.55 о.е.
Синхронни модули
-0.28 о.е. ≤ Q ≤ 
+0.34 о.е.
Паркови модули
(13) При необходимост операторът на 
електропреносната мрежа може да специфи­
цира отдаване на допълнителна реактивна 
мощност от генериращия модул за компен­
сиране потребността на линията до точката 
на присъединяване.
(14) Синхронният модул за производство на 
електрическа енергия трябва да бъде оборудван 
със система за постоянно автоматично регу­
лиране на възбуждането, като приоритетният 
режим е „регулатор по напрежение“.
(15) Парковият модул за производство на 
електрическа енергия трябва да може да регу­
лира автоматично реактивната мощност или 
напрежението в точката на присъединяване, 
като режимът на регулиране се съгласува с 
оператора на мрежата, към която е присъе­
динен.
(16) При необходимост операторът на 
електропреносната мрежа има право да изис­
ка участие на даден парков модул в бързия 
(свръхпреходния) ток на к.с. в точката на 
присъединяване при симетрични и несимет­
рични повреди в мрежата. В тези случаи 
операторът на електропреносната мрежа 
специфицира техническите изисквания за 
отклонението на напрежението и характе­
ристиките на бързия ток.
(17) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа специфицира характе­
ристиката U-Q/Pmax, в границите на която 
парковият модул трябва да може да осигурява 
реактивна мощност при максималната активна 
мощност. Характеристиката U-Q/Pmax трябва 
да е в рамките на обхватите: ∆Q/Pmax=0,62 
о.е.; ∆U=0,22 о.е.
(18) При необходимост операторът на 
електропреносната мрежа специфицира ха­
рактеристика ∆Q/Pmax, в границите на 
която парковият модул трябва да може да 
осигурява реактивна мощност при активна 
мощност под максималната. Характеристиката 
∆Q/Pmax трябва да е в рамките на обхватите: 
∆Q/Pmax=0,62 о.е.; ∆P=1 о.е.