Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 20

С Т Р .  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
(2) Изискванията по отношение на класифи-
кацията на зоните и помещенията, радиацион-
ния мониторинг, средствата за индивидуална
защита и санитарно-пропускателния режим се
определят с Наредбата за радиационна защита
при дейности с източници на йонизиращи лъ-
чения, приета с Постановление № 200 от 2004 г.
(ДВ, бр. 74 от 2004 г.).
Чл. 97. За постигане на разумно достижимо
ниско ниво на облъчване на персонала и насе-
лението при всички експлоатационни състоя-
ния, проектни и надпроектни аварии проектът
на ИЯИ трябва да предвижда:
1. използване на конструктивни материали,
съдържащи минимално количество химични
елементи с голямо сечение на активация и об-
разуване на дългоживеещи радиоактивни про-
дукти на корозия;
2. избор и подходящо разполагане на биоло-
гична защита около експерименталните уст-
ройства и екраниране на КСК, съдържащи ра-
диоактивни вещества;
3. проектни решения, водещи до намаляване
на човешките дейности в зоната със строг ре-
жим и на възможностите за радиоактивно за-
мърсяване на персонала;
4. намаляване на количествата и концент-
рациите на радиоактивните вещества, генери-
рани в ИЯИ и разпространяващи се вътре и
извън нея;
5. подходящо манипулиране, изолиране и
съхраняване на радиоактивните материали,
получени в резултат на дейността на ИЯИ.
Чл. 98. В проекта трябва да се предвижда
осигуряване на радиационната защита на лица-
та, заети с обслужването на експериментални-
те устройства.
Чл. 99. (1) Разположението на ИР, сградите
и КСК трябва да улеснява експлоатацията, ин-
спекциите, техническото обслужване, ремонта
и замяната на оборудването и да ограничава
облъчването на персонала.
(2) Изборът и планировката на помещения
за горещи камери, лаборатории и тяхното об-
завеждане, изборът на маршрути и разработ-
ката на технологично екипиране за транспор-
тиране на облъчени изделия се прави по такъв
начин, че облъчването на персонала да бъде
минимално.
(3) Сградите, помещенията и компоненти-
те, които могат да бъдат замърсени с радиоак-
тивни вещества, се проектират така, че да бъ-
дат лесно дезактивирани с химични или меха-
нични средства.
Чл. 100. Достъпът на персонал до помеще-
ния с потенциално висок риск от облъчване или
радиоактивно замърсяване се контролира пос-
редством заключващи устройства с блокиров-
ки и сигнализация за задействане и за нерабо-
тоспособност.
Чл. 101. Биологичната защита се проектира
консервативно и с отчитане натрупването на
радионуклиди в периода на експлоатация на
ИЯИ, възможната загуба на ефективност вслед-
ствие на ефектите от взаимодействие на защи-
тата с неутронното лъчение и с гама-лъчение-
то, с други материали, с дезактивационни раз-
твори и с очакваните температурни условия при
проектни аварии.
Чл. 102. (1) При проектиране на ИЯИ се
предвиждат вентилационни системи за:
1. предотвратяване разпространението на
газообразните радиоактивни вещества в поме-
щенията на ИЯИ;
2. намаляване и поддържане концентрации-
те на радиоактивни аерозоли в помещенията
по-ниски от нормативно определените граници
и на разумно достижимо ниско ниво при всички
експлоатационни състояния и проектни аварии;
3. вентилиране на помещенията, съдържа-
щи радиоактивни или опасни газове.
(2) При проектиране на вентилационните
системи се отчитат следните фактори:
1. механизмите на механично и термично
смесване;
2. ограничената ефективност на очистване
на аерозолите;
3. изтеглянето на въздуха от потенциално
замърсените зони в близост до източника на
замърсяване;
4. осигуряването на отдалеченост между
местата за изхвърляне и вземане на въздуха;
5. осигуряването на по-високо налягане в
зоните с по-ниско замърсяване от това в зоните
с по-високо замърсяване.
(3) Системите за очистване на въздуха се
проектират с необходимата надеждност и резер-
вираност на компонентите, осигуряващи изиск-
ваната ефективност на системата при незави-
сим от изходното състояние единичен отказ.
Чл. 103. (1) В проекта се предвиждат систе-
ми за очистване на изхвърляния в околната среда
въздух, способни да поддържат концентрации-
те на емисиите от радиоактивни вещества по-
ниски от нормативно определените граници и
на разумно достижимо ниско ниво.
(2) Филтриращите елементи на системите
за очистване на въздуха трябва да са достатъч-
но надеждни, за да изпълняват функциите си
при всички експлоатационни режими и проек-
тни аварии. В проекта се предвиждат средства
за изпитване на ефективността им.
Чл. 104. В проекта на ИЯИ се предвиждат
средства за радиационен контрол при всички
експлоатационни състояния, проектни и тежки
аварии, включително:
1. стационарни дозиметри за локално следе-
не на мощността на дозата и общо наблюдение
на радиационната обстановка с възможност за
получаване на информацията на БПУ;
2. средства за измерване на радиоактивност-
та в помещенията, в които работи персонал и в
които може да се очаква повишаване на радио-
активността вследствие на освобождаване на
газове и аерозоли, с възможност за получаване
на информацията на БПУ;