Държавен вестник, бр. 85, 2005 г., стр. 31

Б Р О Й  85
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
1
2
3
4
д. Щепселни кутии за захран-
50 V1)
50 V1)
—
ване на преносно оборудване,
използвано във вътрешността
на котли и танкове
Забележки:
1. Когато захранването се взема от мрежа с по-високо напрежение, се
използва галванично разделяне (обезопасителен преобразувател).
2. Всички полюси на вторичната верига са изолирани от земята.
(2) В случай че са предприети необходимите
защитни мерки, се допускат по-високи напре-
жения от посочените в ал. 1 за:
1. силови инсталации, ако тяхната мощност
го изисква;
2. радиообзавеждане и запалителни системи.
Раздел VII
Разпределителни системи
Чл. 122. (1) За постоянен и еднофазен про-
менлив ток се използват следните разпредели-
телни системи:
1. двупроводникова система, единият от про-
водниците на която е заземен (L1/N/PE);
2. еднопроводникова система, използваща
корпуса като обратен проводник, само за ло-
кални инсталации—стартиращо устройство за
двигатели с вътрешно горене, катодна защита
(L1/PEN);
3. двупроводникова система, изолирана от
корпуса (L1/L2/PE).
(2) За трифазен променлив ток се използват
следните разпределителни системи:
1. четирипроводникова система със заземена
нулева точка, неизползваща корпуса като обра-
тен проводник (L1/L2/L3/NPE) = мрежа TN-S
или мрежа ТТ;
2. трипроводникова система, изолирана от
корпуса (L1/L2/L3/PE) = (мрежа IT);
3. трипроводникова система със заземена
нулева точка, използваща корпуса като обра-
тен проводник с изключение за крайни вериги
(L1/L2/L3/PEN).
Раздел VIII
Съединяване с брегови или други външни
източници
Чл. 123. (1) Входящите захранващи кабели
от брегови или други външни източници се свър-
зват към корабното електрообзавеждане с не-
подвижни щепселни съединения.
(2) Не се допуска подлагане на опън на кабе-
лите и кабелните връзки.
Чл. 124. При напрежение над 50 V корпусът
се заземява и изводът за заземяване се маркира.
Чл. 125. (1) Превключвателните устройства
се осигуряват с блокировка, която изключва
едновременната работа на корабните генера-
тори и бреговата или друга външна мрежа.
(2) Изключение от ал. 1 се допуска за кратко
време в паралелна работа при смяна от една
система към друга.
Чл. 126. (1) Съединенията се осигуряват със
защита против късо съединение и претоварване.
(2) На главното разпределително табло се
монтира индикатор, указващ, че съединението
с външния източник е под напрежение.
Чл. 127. За сравняване на полярността при
постоянен ток или порядъка на фазите при три-
фазен променлив ток на външното захранване
спрямо корабната мрежа се монтира индика-
торно устройство.
Чл. 128. До съединението по чл. 123, ал. 1 по
подходящ начин се указват:
1. редът за включване към външната мрежа;
2. видът на тока и номиналното напреже-
ние, а за променливия ток—и честотата.
Чл. 129. (1) При подаване на електрозахран-
ване на друг кораб се използва отделна система
за включване.
(2) В случаите по ал. 1 щепселните съеди-
нения, изчислени за повече от 16 А, имат пре-
включватели или блокиращи устройства, оси-
гуряващи скачването и разкачването на линия-
та, когато не е под напрежение.
Раздел IX
Генератори и електромотори
Чл. 130. Генераторите, електромоторите и
съединителните им кутии се монтират на достъп-
ни места за прегледи, измервания и ремонти.
Чл. 131. Генераторите, задвижвани от главния
двигател, гребния вал или от спомагателни меха-
низми, се проектират в съответствие със скорост-
та на въртене на задвижващия механизъм.
Раздел X
Акумулаторни батерии
Чл. 132. (1) Акумулаторните батерии се за-
крепват неподвижно на достъпни места извън
рулевата рубка, жилищните помещения или
трюмовете.
(2) Не се допуска прекомерно нагряване или
охлаждане, излагане на пръски, пара или изпа-
рения на акумулаторните батерии.
(3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат
за акумулаторни батерии в портативни устройс-
тва и акумулаторни батерии, изискващи заряд-
на мощност, по-малка от 0,2 kW.
Чл. 133. (1) Акумулаторни батерии, изиск-
ващи зарядна мощност, по-голяма от 2,0 kW, се
монтират в специално помещение или в шкаф,
разположен на палубата.
(2) Акумулаторни батерии, изискващи заряд-
на мощност, по-малка от 2,0 kW, могат да се
монтират в шкаф или сандък, разположен под
палубата, в машинното отделение или друго
добре вентилирано помещение, ако е защитен
от падащи предмети и капеща вода.
Чл. 134. Вътрешните повърхности на всич-
ки помещения, шкафове или сандъци, рафтове
или други вградени конструкции, предназначе-
ни за акумулаторни батерии, се осигуряват от
вредните въздействия на електролита.