Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 177

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  177  
а) е устройство за автоматично регулиране, 
предназначено да намалява грешката при вто­
рично регулиране на честотата и обменните 
мощности до нула;
б) има пропорционално-интегрална харак­
теристика;
в) има управляващ алгоритъм, който пред­
пазва интегралния компонент на пропорцио­
нално-интегралния регулатор от натрупването 
на грешка на управление и пререгулиране;
г) има функционални възможности за из­
вънредни режими на работа в състояние на 
повишено внимание и в извънредно състояние;
2. ръчно вторично регулиране на често­
тата и обменните мощности се управлява 
посредством указания от оператора на елек­
тропреносната мрежа за ръчно задействане 
чрез промяна на базовата работна точка на 
модулите.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Положителната част на диапазона 
за вторично регулиране от работната точка 
(може да бъде нула при спрял модул за някои 
от случаите при ръчно вторично регулиране) 
до максималната стойност на диапазона за 
вторично регулиране представлява резерв за 
вторично регулиране нагоре. Частта от диа­
пазона за вторично регулиране от базовата 
работна точка, която вече е използвана до ра­
ботната точка, се нарича мощност за вторично 
регулиране. Отрицателната част на диапазона 
за вторично регулиране, от работната точка 
(може да бъде нула при спрял модул за някои 
от случаите при ръчно вторично регулиране) 
до минималната стойност на диапазона за 
вторично регулиране, представлява резерв за 
вторично регулиране надолу.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предоставянето на ръчни и автома­
тични резерви за вторично регулиране на 
честотата и обменните мощности се дефинира 
със следните показатели:
1. устойчива работа на модулите при про­
мяна на заданието по активна мощност;
2. скорост на изменение на активната мощ­
ност на модулите съгласно чл. 151, ал. 3, т. 5;
3. точност на изпълнение на заданието 
по активна мощност – по-висока от 5 % за 
кондензационни блокове спрямо номиналната 
мощност и 2 % за всички останали типове 
генериращи модули.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Определянето на размера на ръчния 
и автоматичния резерв за вторично регули­
ране на честотата и обменните мощности се 
извършва въз основа на следните критерии:
1. големината на резерва за автоматично 
вторично регулиране на честотата и обмен­
ните мощности се определя в съответствие 
с правилата за управление на ЕМОПС-Е за 
Синхронната зона на Континентална Европа 
(SAFA, LFC&R), глава 1;
2. големината на резерва за ръчно вто­
рично регулиране на честотата и обменните 
мощности се оразмерява според еталонната 
авария за контролния блок, която може да 
възникне в електроенергийната система на 
България при аварийно изключване на най-
големия генериращ или потребяващ модул или 
междусистемен електропровод с най-голям 
пренос на активна мощност;
3. общият резерв на ръчния и автоматич­
ния резерв за вторично регулиране на често­
тата и обменните мощности трябва да бъде 
разпределен между модулите, които могат 
да ги предоставят, като се отчитат техните 
технически характеристики и икономически 
показатели чрез тръжните процедури;
4. общият резерв на ръчния и автоматичния 
резерв за вторично регулиране на честотата и 
обменните мощности може да бъде по-малък 
от сумата на определеното по т. 1 и 2, кога­
то операторът на електропреносната мрежа 
е съобразил вероятността за възникване на 
еталонната авария с вероятността за покри­
ването на дисбаланси в блока за регулиране 
на товарите и честотата (РТЧ) през 99 % от 
времето съгласно чл. 157, пар. 2, буква „з“ и 
в случаите на чл. 157, пар. 2, буква „й“, т. i 
от Регламент (ЕС) 2017/1485; намаляването на 
резервната мощност не трябва да превишава 
30 % от размера на еталонната авария.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Операторът на електропреносната 
мрежа определя чрез тръжни процедури 
доставчиците на допълнителни услуги, които 
трябва да участват в автоматично и ръчно 
вторично регулиране на честотата и обмен­
ните мощности.“
6. Алинея 6 се заличава.
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Диапазоните за вторично регулиране, 
скоростта и границите на изменение на зада­
нието, подавано от системата на оператора на 
електропреносната мрежа към модулите, се 
договарят двустранно между доставчиците и 
оператора на електропреносната мрежа и са 
задължителни при участието във вторично 
регулиране.“
8. Алинея 8 се заличава.
9. Създават се ал. 9, 10, 11 и 12:
„(9) Операторът на електропреносната мре­
жа има право да набавя резерв за вторично 
регулиране на честотата и обменните мощ­
ности от други контролни блокове/зони на 
Синхронната зона на Континентална Европа 
чрез съответната европейска платформа за 
балансиране на ЕМОПС-Е, но не повече от 
50 % от размера, определен по ал. 4.
(10) Задействането на трансграничния 
резерв, ангажиран по ал. 9, се осъществява 
чрез съответната европейска платформа за 
балансиране на ЕМОПС-Е.
(11) Операторът на електропреносната 
мрежа има право да прилага процедурата 
за уравняване на дисбалансите с цел да се 
намали общият размер на едновременно 
задействаните противопосочни резерви за