Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 22

С Т Р .  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
1. необходимостта от конкретната спирател-
на арматура за експлоатацията на газопровода;
2. разположението на другите спирателни
арматури;
3. работното налягане;
4. материала на газопровода;
5. диаметъра на газопровода.
(3) До спирателните арматури се осигурява
лесен достъп за манипулиране с тях.
Чл. 121. Устройството на разпределителни-
те газопроводи трябва да позволява тяхното
обезгазяване, продухване и дрениране на флуи-
да при хидравлично изпитване.
Чл. 122. (1) Елементите на разпределител-
ните мрежи се свързват чрез заваряване. Флан-
цови и резбови съединения се допускат в места-
та на присъединяване на арматура и контрол-
но-измервателни прибори.
(2) Стоманените елементи на газопроводи-
те може да се заваряват:
1. електродъгово;
2. газово;
3. контактно.
(3) Полиетиленовите елементи на газопро-
водите може да се заваряват:
1. челно, с топъл елемент;
2. чрез електрозаваряване, с вграден съпро-
тивителен проводник.
Чл. 123. Заваряването на газопроводите и
съоръженията се извършва от правоспособни
заварчици съгласно БДС ЕN 287 и БДС ЕN 288.
Чл. 124. При заваряване на газопроводи и
съоръжения на разпределителните мрежи се
спазва БДС ЕN 12732.
Чл.125. При заваряване на стоманени газо-
проводи и съоръжения на разпределителните
мрежи се спазват изискванията на чл. 74, като
контролът без разрушаване е 10 на сто от зава-
рените съединения, изпълнени от всеки завар-
чик.
Чл. 126. (1) Заваряването и контролът на
качеството на заварките на полиетиленовите
тръби се извършват съгласно изискванията на
БДС EN 12007-2.
(2) При полагане на газопроводи от полие-
тилен с висока плътност и пластифициран по-
ливинилхлорид тръбите и арматурите се осигу-
ряват срещу механични повреди.
(3) Промени в посоката на полагания газо-
провод от полиетилен с висока плътност се пос-
тигат чрез предварително формирани тръбни
фасонни елементи, арматури или чрез използ-
ване на естествената еластичност на полиети-
леновата тръба в определените с техническата
є спецификация граници.
(4) По време на полагането тръбите по ал. 1
не може да се подлагат на пренапрежение от
сили на опън.
Чл. 127. (1) Тръбополагащите устройства тряб-
ва да осигуряват равномерно полагане на тръби-
те и недопускане на повреди от провисване.
(2) Допустимото провисване се определя по
БДС ЕN12007-3.
Чл. 128. (1) За недопускане на трайни дефор-
мации на газопровода и за защита на неговото
покритие се вземат подходящи предпазни мерки.
(2) Газопроводът се полага изцяло върху
дъното на траншеята, като се осигурява срещу
повреди и трайни деформации, включително
срещу повреди от затежняване и анкериране.
(3) Обратното засипване и уплътняване не
може да нарушава целостта на покритието на
тръбите.
Чл. 129. (1) Присъединяване на нови към
съществуващи разпределителни газопроводи се
извършва след идентифициране на участъка от
съществуващата мрежа, към която се предвиж-
да свързване.
(2) Свързването на нови участъци и обекти
към съществуващи разпределителни мрежи се
извършва по начин, който осигурява безопасно
изпълнение на монтажа и непрекъснатост на
газоподаването в останалата част на мрежата.
Раздел III
Съоръжения на разпределителните мрежи
Чл. 130. (1) Неразделна част от разпредели-
телната мрежа са съоръженията, необходими за:
1. намаляване и/или ограничаване на наля-
гането;
2. поддържане на налягането в рамките на
изискваните граници;
3. измерване разхода на природен газ;
4. автоматично поддържане на зададен ре-
жим;
5. филтриране на газа—при необходимост;
6. допълнително одориране—при необходи-
мост.
(2) Съоръжения на разпределителната мре-
жа са:
1. газорегулаторни пунктове и табла;
2. газорегулаторни и измервателни пункто-
ве и табла;
3. газоизмервателни пунктове и табла.
Чл. 131. Съоръженията на разпределител-
ната мрежа трябва да са с функционални изис-
квания и показатели не по-ниски от БДС EN
12186 и БДС EN 12279.
Чл. 132. (1) Газорегулаторните и измерва-
телните съоръжения се оразмеряват в съответ-
ствие с входящото и изходящото налягане и
дебита на газа.
(2) В помещенията, в които са монтирани
съоръженията по ал. 1, трябва да има вентила-
ция и шумоизолация за осигуряване на допус-
тимите санитарно-хигиенни норми.
Чл. 133. Съоръженията на разпределител-
ната мрежа трябва да са осигурени с физическа
защита срещу достъп до тях на трети лица и да
са обозначени с ясно видими знаци, забранява-
щи ползването на открит огън, и с табели с
телефонния номер на аварийната служба на
оператора.
Чл. 134. При електрохимична защита оборуд-
ването на ГРП и газорегулаторните табла се изо-
лират електрически от защитавания тръбопровод.