Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 110

СТР.  110	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
(2) За осигуряване на разстоянията от за-
хранващите надземни и подземни резервоари 
до газовите колонки, пълначните за бутилки и 
съседните строежи може да се проектира стена, 
изпълнена от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, без отвори, с огнеус-
тойчивост EI 120, която огражда резервоарa 
от двете му страни. Стената се проектира с 
дължина, достатъчна за осигуряване на мини-
мален хоризонтален път на евентуално изтичащ 
газ от резервоара до съседните строежи, на 
разстояния не по-малки от тези по табл. 67 и 
с височина, както следва:
1. за надземни резервоари – най-малко 1 m 
над височината на резервоарите;
2. за подземни резервоари – най-малко 1 m 
над съоръженията към резервоара (помпен 
агрегат, фланци и др.).
Раздел ХХVІ
Газоснабдителни станции за природен газ от 
подклас на функционална пожарна опасност 
Ф5.3
Чл. 632. Газоснабдителни станции за приро-
ден газ (метанстанции за зареждане на МПС) 
се изграждат в урбанизираните територии и 
извън тях.
Чл. 633. Общият максимално допустим 
геометричен обем на бутилковите групи за 
природен газ на територията на метанстанци-
ята е до 20 m3.
Чл. 634. (1) Минималните разстояния от 
бутилковата група (когато газоснабдителната 
станция за природен газ не се захранва от га-
зопреносната мрежа), компресорният модул за 
природен газ, колонките за зареждане на МПС, 
площадките за стациониране на мобилна плат-
форма с газобутилкова инсталация за природен 
газ и изпускателните тръби от предпазната и 
защитната арматура до съседните строежи се 
определят по табл. 68.
(2) Минималните разстояния от бутилковата 
група (когато газоснабдителната станция за 
природен газ се захранва от газопреносната 
мрежа), компресорният модул за природен газ, 
колонките за зареждане на МПС, площадки-
те за стациониране на мобилна платформа с 
газобутилкова инсталация за природен газ и 
изпускателните тръби от предохранителната 
арматура до съседните строежи може да се 
намаляват с 50 % по табл. 68, с изключение 
на разстоянията по т. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 
на табл. 68.
Таблица 68
№
по
ред
Съседни строежи, до които се опреде-
лят разстоянията
 
Минимално 
разстояние, m
1
2
3
1.
 
Строежи от подкласове на функционална 
пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 
и Ф4 независимо от степента на огне-
устойчивост
 
 
50
1
2
3
2.
 
 
 
Строежи от подкласове на функционална 
пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф5.1 и Ф5.2 
(с изключение на строежите по т. 4 и 5):
а) от I, II и III степен на огнеустойчивост 
с височина до 28 m
б) с височина над 28 m
в) от IV и V степен на огнеустойчивост
20
40
30
3.
Строежи от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф5.4
30
4. 
 
 
 
Открити складове за бичен дървен ма-
териал, дървени трупи, въглища, лен, 
коноп, памук, сено, слама, юта, хартия, 
дървесни изрезки и др.
30
5.
Складове и резервоари за ЛЗТ и ГТ
50
6.
Горски местности и посевни участъци
30
7.
 
Трансформаторни подстанции и постове:
а) закрити
б) открити
 
10
20
8.
 
 
Въздушни електропроводи
 
не по-малко от 
10 m от крайния 
проводник
9.
Краят на автомобилното платно на 
автомагистрали и пътища I клас от ре-
публиканската пътна мрежа, трамвайни 
и вътрешнозаводски железопътни линии
20
10. Краят на автомобилното платно на пъ-
тища и улична мрежа от други класове; 
пешеходни алеи и тротоари
10
11.
Железопътни линии за редовно движение
30
12.
Открити площадки за паркиране на 
автомобили
15
13.
Шахти на подземни комуникации, смука-
телни вентилационни отвори и др.
5
Чл. 635. Площадката, предвидена за стацио-
ниране на мобилни платформи с газобутилкова 
инсталация за природен газ, се защитава по 
цялата дължина от двете страни на платфор-
мата със стоманобетонни стени с дебелина в 
най-тясната им част не по-малка от 0,3 m и с 
височина не по-малка от 3,5 m.
Чл. 636. (1) Когато газоснабдителната стан-
ция за природен газ не се захранва (зарежда) 
от газопреносната мрежа, минималните разсто-
яния между компресорния модул за природен 
газ, обслужващата сграда на газоснабдителната 
станция за природен газ, колонката за зареж-
дане на МПС, площадките за стациониране на 
мобилна платформа с газобутилкова инсталация 
за природен газ и изпускателните тръби от 
предохранителната арматура за отвеждане на 
природен газ са най-малко 10 m.
(2) Разстоянието между съседни колонки 
за зареждане на МПС на територията на га-
зоснабдителната станция за природен газ е 
най-малко 5 m.
(3) Разстоянието от съоръженията по ал. 1 
до оградата на газоснабдителната станция за 
природен газ е 5 m. 
Раздел ХХVІІ
Комплекси автоснабдителни станции (за светли 
горива, пропан-бутан и природен газ) от под­
клас на функционална пожарна опасност Ф5.3
Чл. 637. Комплексните автоснабдителни 
станции за пропан-бутан, природен газ и светли 
горива се изграждат в урбанизираните терито-
рии и извън тях.