Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 57

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
Чл. 233. (1) Разпределителните мрежи се
проектират с наклон, позволяващ безпрепятст-
вено отделяне на въздуха от инсталацията и
изпразването є. Минималните наклони са:
1. за главните хоризонтални клонове—
0,003 m/m;
2. за отклоненията от главните хоризонтал-
ни клонове и връзките към отоплителните
тела—0,005 m/m, но не по-малко от 10 mm за
цялата им дължина;
3. за кондензните линии—0,001 m/m.
(2) Допуска се проектиране на хоризонтал-
ни клонове без наклон при скорост на топлоно-
сителя (вода), по-голяма от 0,2 m/s.
Чл. 234. (1) Топлинните удължения на тръ-
бите се поемат чрез естествена компенсация.
(2) Когато естествена компенсация не може
да бъде осигурена, се предвиждат компенсатор-
ни устройства, без да се нарушава функционал-
ното предназначение на помещенията.
Чл. 235. (1) При оразмеряването на тръбите
на отоплителни инсталации с принудителна
циркулация диаметрите на тръбните участъци
на инсталацията се определят въз основа на
топлинното им натоварване и приетата скорост
на топлоносителя.
(2) При оразмеряването на отоплителни
инсталации с принудителна циркулация, рабо-
тещи с топлоносител вода, се отчита и гравита-
ционното налягане в зависимост от вида на
системата.
(3) Допуска се гравитационният напор да не
се отчита, когато той е до 10 % от налягането
на циркулационната помпа.
Чл. 236. Максималните допустими скорос-
ти на топлоносителя за различните диаметри
на тръбите са съгласно приложение № 13.
Чл. 237. (1) Принудителният напор в инста-
лациите с индивидуални или индиректно свър-
зани котелни към външната топлопреносна
мрежа се създава от циркулационни помпи.
(2) При отворен разширителен съд циркула-
ционните помпи се монтират на подаващия или
връщащия тръбопровод на инсталацията в бли-
зост до топлинния източник извън връзките му
с разширителния съд.
(3) Когато циркулационната помпа е монти-
рана на връщащия тръбопровод при отворен
разширителен съд, разликата в нивата между
отоплителните тела в най-горния етаж и в сре-
дата на разширителния съд трябва да е по-голя-
ма от напора на помпата.
(4) При затворен разширителен съд помпа-
та се монтира след мястото на свързване на съда
към връщащия тръбопровод.
(5) Резервна циркулационна помпа, успоред-
но свързана с основната помпа, се проектира,
ако се изисква със заданието за проектиране.
(6) При избора на циркулационните помпи
се отчитат:
1. схемата на инсталацията с разположение-
то на помпите, включително резервните помпи;
2. характеристиката на помпите и оптимал-
ният им обхват на приложение;
3. възможността за работа с променлив де-
бит на топлоносителя;
4. минимизирането на потребената електри-
ческа енергия;
5. осигуряването на ниско шумово ниво;
6. автоматичното рестартиране след спира-
не на тока;
7. изключването на възможността за поява
на кавитация.
Чл. 238. (1) Вертикалните клонове, връзки-
те към отоплителните тела при двутръбни отоп-
лителни инсталации и отклоненията към етаж-
ните разпределителни табла при комбинирани
хоризонтални отоплителни инсталации се пред-
виждат за открит монтаж.
(2) За отделни обекти, уникални сгради, па-
метници на културата и др. се допуска скрит
монтаж, ако се изисква със заданието за про-
ектиране.
Чл. 239. За обезвъздушаване на отоплител-
ните инсталации се предвиждат обезвъздуши-
телни мрежи, въздухосборници с автоматични
обезвъздушители или индивидуални автоматич-
ни обезвъздушители.
Чл. 240. Минималната височина до най-из-
пъкналите конструктивни елементи на подпок-
ривното пространство, в които се монтира тръб-
на мрежа, е 1200 mm.
Чл. 241. (1) Стоманените топлопроводи се
защитават срещу корозия в зависимост от агре-
сивността на средата.
(2) Върху топлопроводите се предвижда топ-
лоизолация с дебелина в зависимост от топло-
проводността на изолационния материал и тем-
пературата на топлоносителя, устойчива на
топлина и влага, с необходимата механична
якост и технологичност при полагане и ремонт,
отговаряща на изискванията на БДС EN 12828,
както следва:
1. на всички участъци на разпределителните
мрежи;
2. при монтаж в неотоплявани помещения и
когато съществува опасност от замръзване на
топлоносителя;
3. при монтаж в принудително охлаждани
помещения;
4. при необходимост да се ограничат топ-
линните загуби и да се запази определена тем-
пература на топлоносителя при транспортира-
нето му;
5. при монтаж в помещения, в които наличи-
ето на горещи повърхнини е недопустимо;
6. при монтаж в застрашени от прегряване
помещения;
7. при топлоносител с температура над 100 °C
и при възможност за контакт с горещите по-
върхности на хора, животни и растения;
8. при монтаж на вертикални клонове в ин-
сталационни шахти;
9. при отклонения от вертикални клонове
към етажни разпределителни табла.