Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 68

СТР.  68	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  53
7.2. Измерванията и изпитванията се про­
веждат най-малко от двама души.
8. Подготовка за провеждане на измервани­
ята/изпитванията
8.1. Преди началото на работа в зоната на 
измерванията/изпитванията трябва да бъдат 
изпълнени всички организационни и технически 
мерки за безопасност съгласно Правилника за 
безопасност и здраве при работа по електрооб­
завеждането с напрежение до 1000 V.
8.2. Преди провеждане на измерванията/
изпитванията се извършват:
8.2.1. проверка за правилното свързване на 
RCD – фазовият/фазовите и неутралният про­
водник са включени към съответните клеми 
на RCD;
8.2.2. изключване на товара след RCD (кога­
то във веригата на товара няма комутационен 
апарат, изключването на веригата на товара се 
извършва чрез отсъединяване на проводниците 
от клемите на RCD);
8.2.3. захранване на RCD по постоянна схема;
8.2.4. проверка за функционалната годност 
на RCD.
8.3. При провеждане на проверката в зави­
симост от обхвата F1 или F2 подготовката на 
тестовата апаратура за измерванията/изпитва­
нията и самото им провеждане се извършват 
съобразно указанията на производителя на 
тестовата апаратура.
9. Контрол за точността на резултатите от 
измерванията/изпитванията
9.1. Контролът за точността на резултатите от 
измерванията/изпитванията се осигурява чрез 
периодичната проверка (калибриране) на тесто­
вата апаратура.
9.2. Забранява се провеждане на измервания 
с тестова апаратура с просрочена периодична 
проверка (калибриране).
10. Оформяне на резултатите от проверките 
и оценката за съответствие
10.1. Резултатите от проверките и оценката за 
съответствие се регистрират в протокол съобразно 
приложената примерна форма. Резултатите от 
оценката за съответствие може да бъдат дадени 
в отделен документ – сертификат.
10.2. Примерната форма съдържа параметри и 
показатели съобразно пълния обхват на проверката 
(F1). При среден (F2) или минимален (F3) обхват 
примерната форма съответно се редуцира.
10.3. Установените при проверката несъответ­
ствия и недостатъци трябва да бъдат доведени до 
знанието на собственика/ползвателя/възложи­
теля/изпълнителя за предприемане на мерки за 
тяхното отстраняване.
10.4. Протоколът се оформя като електронен 
документ и се съхранява в съответна база данни 
на електролабораторията или органа за контрол. 
Екземпляр от протокола се съхранява на хартиен 
носител в архива на електролабораторията или 
органа за контрол. Протоколите се съхраняват 
най-малко 5 години. 
Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата, дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № …………….. /Дата ………….. 20 г.
ПРОВЕРКА НА ПРЕКЪСВАЧИ ЗА ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ (RCD)
И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
..................................................................................................................................................................................
Дата(и) на извършване на проверката
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ...................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Описание на обектите
Битови                  Търговски          Индустриални                  Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация …………. години
Доказателство за разширения/изменения    Да     Не     Няма видими      Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ............ години
Дата на последната проверка ……………….
Раздел D. Обхват на проверката на RCD
Обхват на проверката F1, F2 или F3
Прегледът и измерванията/изпитванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложи­
мите нормативни актове, както следва:
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско 
напрежение в сгради
Наредба № РД-16-116 от 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането