Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 85

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 9 от 2004 г. за техническата експло-
атация на електрически централи и мрежи
(ДВ, бр. 72 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 590 думите “по чл. 583” се заменят
с “по чл. 583, 586, 587 и 588”.
§ 2. В чл. 718 основният текст на ал. 1 се
изменя така:
“Чл. 718. (1) Ако производителят не е гаран-
тирал други стойности, се допуска работа на
трансформаторите с напрежение, по-високо от
номиналното, както следва:”.
§ 3. В чл. 721 основният текст се изменя така:
“Чл. 721. При аварийни режими се допуска
кратковременно претоварване на трансформа-
тори/автотрансформатори с ток, по-висок от но-
миналния, независимо от системата на охлаж-
дане, с указаните по-долу стойности, но съобра-
зени с тези на производителя.”
§ 4. В чл. 722 основният текст се изменя така:
“Чл. 722. Допуска се за трансформатори с
принудително охлаждане на маслото при ава-
рийно изключване на всички вентилатори да
работят определено време на пълен товар в
зависимост от температурата на околния въз-
дух и указанията на производителя.”
§ 5. В чл. 729, ал. 1 думите “ с мощност 1000 kV
и по-голяма” се заличават.
§ 6. В чл. 736 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Електрическите съоръжения на разпре-
делителни уредби в райони със замърсена ат-
мосфера/среда се избират с изолация, осигуря-
ваща надеждната им работа при тези условия.”
2. В ал. 2 след думите “допълнителни мер-
ки” се поставя запетая и думите “в това число”
се заменят с “като”.
§ 7. Член 760 се изменя така:
“Чл. 760. При преминаване на въздушни
електропроводи (ВЕ) през урбанизирани те-
ритории, земеделски територии, горски тери-
тории, защитени територии и нарушени тери-
тории за възстановяване минималните хори-
зонтални разстояния до най-близки части на
сгради, съоръжения и насаждения, при най-
голямото отклонение на крайните проводни-
ци, съответстват на минималните размери на
сервитутните зони, определени съгласно На-
редба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енер-
гийните обекти.”
§ 8. Член 761 се изменя така:
“Чл. 761. Не се допуска в сервитутната зона
на ВЕ извършването на строителни и монтаж-
ни работи, складиране на материали, изграж-
дане на временни съоръжения, паркирането на
машини и съоръжения, както и използването
на високогабаритна техника за селскостопан-
ска дейност.”
§ 9. Член 765 се изменя така:
“Чл. 765. Трасето на ВЕ периодично се по-
чиства от дървета и храсти, като се поддържа
определена широчина на просека, съобразена с
размерите на сервитутните зони, определени в
Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енер-
гийните обекти.”
§ 10. В чл. 809, ал. 2 текстът “броячите, ре-
гистриращи броя на заработванията от проби-
ви при пренапрежения” се заменя с “катодните
отводители с броячи”.
§ 11. В чл. 813 ал. 2 се изменя така:
“(2) Работа на мрежата с подкомпенсация
на капацитивния ток не се допуска.”
§12. В чл. 818 второто изречение “Отказът
от защита срещу комутационни пренапрежения
се обосновава.” се заличава.
§ 13. В чл. 819 т. 1 се изменя така:
“ 1. при въздушни и кабелни електропрово-
ди—до отстраняване на повредата в срок не
повече от 2 часа;”.
§ 14. В чл. 820 ал. 1 се изменя така:
“(1) В мрежи с напрежение 110 kV и по-ви-
соко отземяването на звездните центрове на
силовите трансформатори, както и действие-
то на релейните защити и ситемната автома-
тика се осъществяват по такъв начин, че при
различните оперативни и аварийни (ръчни и
автоматични) изключвания да не се отделя
участък от мрежата или шинната система без
включен към него трансформатор със заземен
звезден център.”
§ 15. В чл. 821 ал. 3 се отменя.
§ 16. В чл. 824 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя изразът “за които задължи-
телно се въвежда автоматика за ограничаване
на тяхното ниво и продължителност.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 17. Параграф 1 от допълнителните разпо-
редби се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 18. Навсякъде в наредбата думите “въз-
душни електропроводни линии (ВЛ)”, “въздуш-
ни електропроводни линии с усукани провод-
ници (ВЛУП)”, “въздушни електропроводни
линии с изолирани проводници (ВЛИП)” се
заменят съответно с “въздушни електропрово-
ди (ВЕ)”, “въздушни електропроводи с усукани
проводници (ВЕУП), “въздушни електропрово-
ди с изолирани проводници (ВЕИП)”.
§ 19. Навсякъде в наредбата думите “минис-
търът на енергетиката и енергийните ресурси”
и “министърът на енергетиката” се заменят с
“министърът на икономиката и енергетиката”.
Министър: П. Димитров
10439
НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ