Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 73

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
Брутната потребна енергия за загряване на 
вода за битови нужди се изчислява за всяка 
зона и за всеки месец по формулата:
(
)
w,nd,m
W,m
W,sys,m
d
a
g
Q
Q
E
η
η
η
=
+
×
×
, kWh	 (3.106),
където:
W,m
Q
 е брутната потребна енергия за го­
реща вода за зоната за месеца m, kWh;
w,nd,m
Q
 – потребната енергия за загряване 
на водата за зоната за месеца m, kWh;
W,sys,m
E
 – необходимата допълнителна 
енергия за работата на системата за гореща 
вода (като напр. електроенергията за цирку­
лационните помпи и т.н.), kWh;
d
η  – ефективността на акумулирането, 
преноса и разпределението на горещата вода 
от генератора на топлина до зоната;
a
η  – ефективността на системата за ав­
томатично управление на топлоподаването;
g
η   –  ефективността на генератора на 
топлина.
15. Основни изчислителни термодинамични 
зависимости в алгоритъма за определяне на 
разхода на енергия при охлаждане
Определяне на налягането на насищане 
на водните пари във въздуха
Налягането на насищане на водните пари 
във въздуха се определя по формулата:
pws = e(77.3450 + 0.0057 T – 7,235 / T) / T8.2	
(3.107),
където:
pws е налягането на насищане на водните 
пари, Pa;
T = t + 273,15 – абсолютната температура 
на въздухa, K.
Определяне на налягането на водните пари 
във въздуха
Относителната влажност на въздуха се 
изразява като отношение на парциалното 
налягане на водните пари и налягането на 
насищане на водните пари при температурата 
на въздуха по сухия термометър:
ϕ = pw/pws.100, %	
(3.108),
където:
ϕ е относителната влажност, %;
pw – парциалното налягане на водните 
пари, Pa;
pws – налягането на насищане на водните 
пари при температура на въздуха по сухия 
термометър.
При известна относителна влажност от 
уравнение (3.108) следва:
pw = (ϕ . pws ) /100, Pa.
15.3. Определяне на влагосъдържанието 
„х“ на въздуха
Влагосъдържанието на въздуха се определя 
по формулата:
x = 0,62198 pw/(B – pw), kg/kg сух въздух	(3.109),
където B е барометричното налягане, Pa.
15.4. Определяне на специфичната енталпия 
на въздуха
Специфичната енталпия на влажния въздух 
се изразява с уравнението:
h = ha + xhw	
(3.110),
където:
h е специфичната енталпия на влажния 
въздух, kJ/kg;
ha  –  специфичната енталпия на сухия 
въздух, kJ/kg; определя се като функция на 
температурата:
ha = cpa t	
(3.111)
cpa – специфичният топлинен капацитет на 
въздуха при постоянно налягане, kJ/kg°C; за 
диапазона на изменение на температурата от 
минус 100 °C до + 100 °C може да се приеме 
cpa = 1,006 kJ/kg°C;
t – температурата на въздуха, °C;
x – влагосъдържанието, kg/kg сух въздух;
hw – специфичната енталпия на водните 
пари, kJ/kg.
При постоянно налягане специфичната 
енталпия на водните пари може да се изрази 
като:
hw = cpw t + hwe	
(3.112),
където:
cpw е специфичният топлинен капацитет 
на водните пари при постоянно налягане, kJ/
kg°C; може да се приеме cpw = 1,805 kJ/kg°C;
t – температурата на водните пари, °C;
hwe = 2501 kJ/kg – специфичната топлина 
на изпарение на водата при 0 °C.
Чрез заместване на (3.111) и (3.112) в урав­
нение (3.110) се получава изчислителната 
зависимост (3.113):
h = cpa t + x [cpw t + hwe] , kJ/kg ,  или
h = 1,006.t + x (1,805.t + 2501), kJ/kg	(3.113).
15.5. Определяне на плътността на въздуха
От уравнението: 
ρ = ρda (1 + x)/(1 + x Rw/Ra),
където:
ρda е плътността на сухия въздух, kg/m3, 
определена по формулата:
ρda = p/Ra T	
(3.114);
p – налягането на въздуха, Pa;
Ra= 286,9 J/kg K – газовата константа на 
сухия въздух;
Rw= 461,5 J/kg K – газовата константа на 
водните пари;
Rw/Ra = (461,5 J/kg K)/(286,9 J/kg K)  = 1,609
се достига до изчислителната зависимост за 
плътността на влажния въздух (формула 3.115):
ρ = ρda (1 + x) / (1 + 1,609 x ), kg/m3	(3.115).“
§ 20. В таблица 1 на приложение № 4 към 
чл. 10, ал. 5 в т. 9.1, колона 5 числото „0,17“, 
съответстващо на смърч, бор (надлъжно на 
влакната), се заменя с „0,35“, а числото „0,35“, 
съответстващо на смърч, бор напречно на 
влакната, се заменя с „0,17“.
§ 21. Приложение № 5 се отменя.
§ 22. В таблица 2 на приложение № 7 към 
чл. 19, ал. 2, колона „Максимално налягане 
на водната пара рmax, Pa“, подколона „.0“, ред 
13 от горе на долу числото „2965“ се заменя 
с „2065“.
§ 23. Приложение № 8 към чл. 24, ал. 2 
се изменя така: