Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
(2) Кабелите, захранващи преносими (мо-
билни) машини, се полагат и защитават сре-
щу механични въздействия по начин, изключ-
ващ възможността за тяхното повреждане или
затрупване.
(3) Забранява се полагането на захранващи
кабели върху или под строителни материали,
по проходи, пътеки и други места, където е
възможна повредата им.
Чл. 432. (1) Забранява се използването на
нестандартни електрически табла за временни
електрозахранвания.
(2) След приключване на работата на обек-
та електрозахранването се прекъсва, а електро-
разпределителните и командните (пусковите)
табла и принадлежащите им кабели и инстала-
ции се демонтират.
Чл. 433. (1) При извършване на взривни ра-
боти в района на временна уредба напрежени-
ето се изключва.
(2) Повторно включване на напрежението
се извършва след оглед на уредбата и измерва-
не на изолационното съпротивление, когато при
огледа са открити неизправности.
Г л а в а  с е д м а
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗ-
ОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В СПЕЦИАЛНА
СРЕДА
Раздел I
Работа в среда с повишена и особена опасност
от поражения от електрически ток
Чл. 434. Този раздел се отнася за работа по
електрообзавеждането, разположено в помеще-
ния със среда с повишена и особена опасност от
поражение от електрически ток.
Чл. 435. За помещение с повишена опасност
се приема помещението, в което тя се създава
при едно от следните условия:
1. влажност—относителната влажност на
въздуха, по-голяма от 60 %, но не повече от 75 %;
2. токопроводим прах—прах, отделян при
технологичния процес, който може да полепне
или проникне в съоръженията;
3. повишена температура—температурата на
въздуха, която постоянно или периодично (за
повече от едно денонощие) надвишава 35 °С;
4. токопроводим под (метален, земя, стома-
нобетон и др.);
5. възможност за едновременен допир на
човек до неизолирани от земята метални кон-
струкции и металния корпус на електрическо
съоръжение.
Чл. 436. За помещение с особена опасност се
приема помещението, в което тя се създава при
едно от следните условия:
1. влажност—относителната влажност на
въздуха достига почти 100 % (таван, стени, под,
предмети са мокри);
2. химически активна среда—наличието за
постоянно или за дълъг период от време на
агресивни пари, газове или течности, които
действат разрушаващо на електрическата изо-
лация и тоководещите части;
3. наличието едновременно на две и повече
условия от характеризиращите помещението с
повишена опасност.
Чл. 437. Работата в среда с повишена опас-
ност или в среда с особена опасност по отноше-
ние на поражения от електрически ток се извър-
шва от обучен персонал, който е запознат със:
1. характерните за средата опасности от по-
ражение от електрически ток и методите за
безопасна работа в нея;
2. мерките, които се прилагат за защита сре-
щу поражение от електрически ток, и практи-
ческите начини за прилагането им.
Чл. 438. (1) При работа в среда с повишена
опасност или с особена опасност се спазват
изискванията на производителя на електрооб-
завеждането, отразени във вътрешните ин-
струкции на обекта, и предписанията на конт-
ролните органи по безопасността.
(2) Мерките за защита срещу поражение от
електрически ток се избират съобразно услови-
ята, които характеризират помещенията, посо-
чени в чл. 435 и 436. За защита срещу индирек-
тен допир с предимство се използват защитното
изключване (от токове на нулева последовател-
ност) и безопасното свръхниско напрежение.
Чл. 439. (1) В среда с повишена опасност за
поражение от електрически ток без изключва-
не на напрежението могат да се извършват:
1. измерване на напрежение;
2. измерване с измерителни клещи;
3. присъединяване на отделни консуматори
към шинопровод при наличие на специални
предпазни приспособления;
4. почистване на изолатори на шинопроводи.
(2) Работите по ал. 1 се извършват от лица с
трета квалификационна група с ползване на
лични предпазни средства.
Чл. 440. Забранява се извършване на всякак-
ва работа по съоръжение, намиращо се под нап-
режение, в помещение, в което се образува то-
копроводим прах, както и в помещение с особе-
на опасност за поражение от електрически ток.
Раздел II
Работа в пожароопасни и взривоопасни зони
Чл. 441. Този раздел се отнася за работа по
електрообзавеждането, разположено в пожаро-
опасни и взривоопасни зони.
Чл. 442. Пожароопасната зона включва про-
странството вътре или вън от помещение, в гра-
ниците на което постоянно или периодично се
ползват горими (изгарящи) вещества за нужди-
те на нормалния технологичен процес или по-
падат там при неговото нарушаване, с класифи-
кация, както следва:
1. зона клас П-I—зоната в помещение, в ко-
ето се ползват горими течности с пламна тем-
пература над 61 °С;
2. зона клас П-II—зоната в помещение, в ко-
ето се отделя горим прах или влакна с долна
граница на концентрацията на възпламеняване
над 65 g/m3;
3. зона клас П-IIа—зоната в помещение, в
което се ползват твърди горива;