Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
1. при използване на помпа с електродвига-
тел—5 mm на 1 m;
2. при потопена помпа—3 градуса.
(2) При сондажи с дълбочина, по-голяма от
100 m, отклонението се измерва с инклинометри.
Чл. 239. За изолиране на водоносния хори-
зонт всяка колона на обсадната тръба се врязва
с накрайник във водоносния почвен пласт или
в твърд почвен пласт.
Чл. 240. (1) При роторно сондиране чрез
пряка промивка на забоя се използват:
1. чиста вода—в скални и полускални почви;
2. сондажна течност—в песъчливи почви.
(2) При сондиране с глинест разтвор пара-
метрите на промивната течност се определят в
зависимост от хидрогеоложките условия, при
които се извършва сондирането.
Чл. 241. (1) Роторното пробиване на сонда-
жи с обратна промивка на забоя с вода се извър-
шва при спазване на следните изисквания:
1. сондажната уредба се осигурява с вода
(в зависимост от мощността и пропускливост-
та на сондираните почви) с обем, равен на 5—
8-кратния геометричен обем на сондажа;
2. при сондиране в рохкави почви без укреп-
ване на сондажа с обсадни тръби за създаване
на необходимия напор разликата в котите меж-
ду статичното ниво на водата в сондажа и зем-
ната повърхност е не по-малка от 3 m;
3. сондирането се извършва без прекъсване,
като в случай на принудително спиране в сонда-
жа се осигурява необходимото водно ниво чрез
непрекъснато подаване на вода в него.
(2) Когато в горната част на сондажа има
два или повече водоносни пласта, се допуска
използването на сондажни тръби.
Чл. 242. (1) Сондажът се изолира стабилно
от неизползваните водоносни хоризонти при
спазване изискванията на проекта.
(2) Характеристиките на тампонажа за об-
садните колони и изолациите на водоносните
хоризонти се проверяват задължително за съ-
ответствие с издадените строителни книжа.
Чл. 243. (1) При сондирането:
1. се вземат проби от почвените пластове и се
определят литоложкият състав и мощността им;
2. се наблюдава нивото на водата в сондажи-
те, правилното потъване на обсадните тръби и
монтираните филтри;
3. се води дневник за извършване на сондаж-
ните работи;
4. се извършва електрически радиоактивен
коротаж за определяне на интервалите за мон-
тиране на филтрите—при роторния начин на
сондиране.
(2) В зависимост от вида на пробите от поч-
вените пластове и данните от коротажа проект-
ният геоложки разрез на сондажа се коригира и
се уточнява конструкцията на филтъра.
Чл. 244. При изпробването на сондажите чрез
изпомпване водата се отстранява по улеи или
тръби на разстояние, предвидено в проекта, но
не по-малко от 50 m, ако водоносният хоризонт
не е покрит с водонепроницаем почвен пласт.
Чл. 245. Шахтата, в която се разполага усти-
ето на тръбния кладенец, се изгражда в съот-
ветствие с издадените строителни книжа.
Чл. 246. (1) Зиданите шахтови кладенци
се изграждат в предварително подготвени
изкопи.
(2) Спусканите шахтови кладенци се иззиж-
дат на терена на пръстени с височина около
1—2 m, като постепенно чрез подкопаване се
спускат в терена под тежестта на собственото
им тегло.
Раздел II
Изграждане на съоръжения за водовземане от
повърхностни води
Чл. 247. (1) Подземните части на помпени-
те станции и на бреговите водовземни кладен-
ци, предназначени за събиране на вода, се из-
пълняват в открити изкопи, чрез спускане или
чрез кесони.
(2) В зависимост от хидрогеоложките усло-
вия и начините за изпълнение, определени в
проекта, се прилагат открито водоотвеждане,
изкуствено понижаване на нивото на почвени-
те води, замразяване на почвата, шпунтово ог-
раждане и изкуствено укрепване на почвата.
(3) Изкопите се оформят, нивелират и при-
емат с акт за приемане на земната основа. В
акта се отразяват действителните коти на из-
пълнените изкопни работи след изпитване на
издръжливостта на почвата.
Чл. 248. (1) При изграждане на съоръжени-
ята в открити изкопи нивото на водата се пони-
жава в съответствие с проектните изисквания.
(2) При открито водоотвеждане водата от
изкопа се изпомпва непрекъснато до пълно и
окончателно изграждане на подземните части
на съоръжението.
Чл. 249. До втвърдяване на тампонажния
разтвор в пръстеновидния процеп не се допуска
изграждане на дъното на кладенеца.
Чл. 250. (1) Полагането на гравитачни или
сифонно действащи тръбопроводи, съединява-
щи водоприемника с помпената станция или с
бреговия кладенец, се определя в съответствие
с проекта и при спазване изискванията на глава
четиринадесета.
(2) Гравитачните или сифонно действащите
тръбопроводи на водохващащите съоръжения
в границите на водната им част от водоприем-
ника се полагат чрез спускане на тръбопровода
от плаващи или стационарни опори, чрез сво-
бодно потопяване или чрез отбивни стени.
(3) Спускането и укрепването на тръбопро-
водите в границите на водната им част се опре-
деля в съответствие с проектните изисквания.
Чл. 251. Тръбопроводът на водохващащо
съоръжение за полагане в подводна траншея се
подготвя преди изкопаването є и се полага вед-
нага след проверка на нейната годност.
Чл. 252. Дънните водоприемници се изграж-
дат в съответствие с проектните изисквания в
зависимост от дълбочината на водовземането.