Държавен вестник, бр. 68, 2004 г., стр. 41

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
(3) Налягането и температурата на топлоно-
сителя се измерват с манометри и термометри.
(4) Когато топлоснабдяването се извършва
с топлоносител водна пара, се допуска количес-
твото на топлинната енергия да се определя по
показанията на регистриращи разходомер, ма-
нометър и термометър по ред, определен в до-
говора.
(5) Търговските средства за измерване на
параметрите на топлоносител пара при продаж-
бата на самостоятелни потребители са регист-
риращи, с гарантирано автономно електроза-
хранване и автономна система за отчитане про-
дължителността на работа.
(6) Не се допуска търговско отчитане на ко-
личеството и параметрите на топлинната енер-
гия по записи на данни от показващи уреди.
Чл. 47. (1) Количеството на върнатия кон-
дензат при топлоносител водна пара се измерва
с разходомер.
(2) Температурата и налягането на връща-
ния кондензат се измерват с регистриращи тер-
мометри и манометри при спазване разпоред-
бите по чл. 46, ал. 5.
(3) Количеството и температурата на връ-
щания кондензат от топлопреносното пред-
приятие и потребителите се измерват на грани-
цата на собственост.
Чл. 48. (1) Средствата за търговско измерва-
не на параметрите и количеството на топлинната
енергия, по показанията на които се извършва
продажба на топлинна енергия, трябва да са впи-
сани в Държавния регистър на одобрените за
използване в страната средства за измерване.
(2) Контролът на средствата за измерване
по ал. 1 се извършва по реда на Наредбата за
средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от
24.Х.2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.), и се осъщес-
твява при:
1. първоначална проверка на средствата за
измерване, която е за сметка на собственика;
2. последваща проверка след ремонт и пос-
ледваща периодична проверка, които са за смет-
ка на собственика;
3. съмнение в точността им, като в случай на
констатирана неизправност проверката е за
сметка на собственика, а в останалите случаи—
за сметка на поискалия проверката;
4. констатирано външно въздействие, като
проверката е за сметка на лицето, определено
по чл. 214, ал. 1, т. 1 ЗЕ.
Чл. 49. (1) За дялово разпределение на топ-
линната енергия между потребителите в сгра-
ди—етажна собственост, се използват средст-
ва, монтирани след средството за търговско из-
мерване, както следва:
1. водомери за гореща вода за имотите на
потребителите;
2. топломер или водомер за студена вода пред
подгревателя за горещо водоснабдяване или
топломер за определяне на топлинната енер-
гия за отопление в абонатната станция;
3. индивидуални разпределители на топлин-
ната енергия, монтирани върху всички отопли-
телни тела;
4. индивидуални топломери за отделните
имоти в сграда—етажна собственост, в случаи-
те, когато не се предвиждат индивидуални раз-
пределители.
(2) Средствата по ал. 1 не са средства за тър-
говско измерване по смисъла на тази наредба и
служат само за определяне на дяловете консу-
мирана топлинна енергия между отделните
потребители в сгради—етажна собственост.
(3) При присъединени две или повече сгра-
ди към една абонатна станция дяловете кон-
сумирана топлинна енергия от отделните сгра-
ди се определят с контролни топломери и во-
домери.
(4) Топломерите и водомерите подлежат на
метрологичен контрол съгласно Закона за из-
мерванията за сметка на собственика.
Раздел III
Отчитане
Чл. 50. (1) Количеството топлинна енергия
се отчита ежемесечно от топлопреносното пред-
приятие или упълномощено от него лице в при-
съствието на управителя на етажната собстве-
ност или на упълномощено от него лице.
(2) Управителят на етажната собственост е
длъжен да уведоми топлопреносното предпри-
ятие за лицето, което ще присъства при отчита-
нето на топломера в абонатната станция.
(3) Топлопреносното предприятие е длъжно
предварително да уведоми лицето по ал. 2 за
графика на отчитане. Когато лицето не се яви
при отчитането на топломера, показанията се
отчитат в негово отсъствие.
(4) Когато топломерът се отчита дистанци-
онно, топлопреносното предприятие уведомя-
ва за това лицето по ал. 2.
Чл. 51. (1) Количеството топлинна енергия
с топлоносител водна пара се определя, като от
подадената към топлопреносното предприятие
или потребителя количество топлинна енергия,
измерено със средство за търговско измерване,
се приспадне върнатата с кондензата топлинна
енергия.
(2) Количеството топлинна енергия с вър-
нат кондензат по ал. 1 се определя като произ-
ведение на разхода на върнатия кондензат и
температурната разлика между температурата
на върнатия кондензат, когато тя е в границите
от +30 °С до +70 °С, и температурата на водата
от водоизточника на производителя.
(3) Количеството топлинната енергия на
върнатия кондензат с температура под +30 °С
не се отчита.
(4) Когато температурата на върнатия кон-
дензат е над +70 °С, количеството топлинна
енергия се определя при температура +70 °С.
Чл. 52. (1) Количеството топлинна енергия,
продадено от производителя на топлопренос-
ното предприятие с топлоносител гореща вода,