Държавен вестник, бр. 28, 2024 г., стр. 62

СТР.  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  28
б) минимално и максимално налягане на 
газ за работа на единиците/модулите;
в) минимален и максимален дебит.
(3) За газови централи с комбиниран цикъл 
се представя поотделно информацията за газо-
вата и термичната част според изискванията 
за съответните централи съгласно ал. 1.
(4) За обекти за производство от други 
енергийни източници се представят данни, 
които са специфични за съответния енергиен 
източник.
(5) Информацията по чл. 51, ал. 1, т. 3 
включва и следните проектни технически 
данни за основните съоръжения:
1. генериращи единици/модули – номинал-
ни параметри, режими на работа, честотен 
диапазон, диапазони по активна и реактивна 
мощност, основни динамични параметри и 
характеристики;
2. основни данни за регулиращите и упра-
вляващите системи, възможности за участие 
в поддържането на честотата и напрежението, 
възможности за участие в противоаварийното 
управление, възможности за обмен на данни 
и команди с мрежовия оператор, резервни из-
точници за захранване на собствените нужди;
3. повишаващи (блочни) трансформато-
ри – тип и основни данни;
4. описание на допълнителните средства 
за регулиране на реактивната мощност и 
устройства за изкуствен инерционен момент 
при парковите модули;
5. главна електрическа схема на обекта 
за производство и описание на собствените 
нужди.
Чл. 75. (1) Преди включване на генерираща 
единица/модул на обект за производство в 
паралел с мрежата заявителят представя на 
мрежовия оператор следните основни данни:
1. потвърждаване или актуализиране на 
данните по чл. 74;
2. копие на производствената документация 
и протоколите от изпитанията на генерира-
щите единици/модули с подробни технически 
данни от производителя (номинални електри-
чески параметри, характеристики, реактанси, 
времеви константи, параметри за устойчивост);
3. копие на протоколите на производителя 
от изпитанията на силовите трансформатори;
4. данни от тестове, настройки и характе-
ристики, зададени от мрежовия оператор, в 
съответствие с изискванията на правилата по 
чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.
(2) Преди включване на обект за произ-
водство в паралел с мрежата се представят 
следните данни за първичните енергоносители 
и турбини:
1. за ВЕЦ с инсталирана мощност над 
10 MW:
а) минимална активна мощност и дебит по 
режимни характеристики за безкавитационна 
работа на хидроагрегатите;
б) минимално време за развъртане на аг-
регата и включване на генератора в паралел 
с ЕЕС;
в) разгонни обороти на турбоагрегата;
г) минимална и максимална скорост на 
промяна на натоварването на турбината – MW/
min;
2. за топлоелектрически централи:
а) описание на схемата на технологичния 
процес за подготовка на парата, блокова схе-
ма, параметри;
б) минимално време за включване на гене-
ратора в паралел с ЕЕС от студено състояние, 
от топло състояние, от горещо състояние;
в) минимална и максимална скорост на 
промяна на натоварването на турбината;
3. за газови централи:
а) минимално време за развъртане на аг-
регата и включване на генератора в паралел 
с ЕЕС;
б) минимална и максимална скорост на 
промяна на натоварването на турбината;
4. за газови централи с комбиниран цикъл 
се представя поотделно информацията за газо-
вата и термичната част според изискванията 
за съответните централи по т. 1 – 3;
5. за обекти за производство, използващи 
други енергийни източници, преди включване 
в паралел с ЕЕС се представят данни, които са 
специфични за съответния енергиен източник.
(3) Преди включване на обект за произ-
водство в паралел с мрежата се представят 
следните данни за основните електрически и 
енергийни съоръжения:
1. за възбудителната система и автоматич-
ния регулатор на възбуждане:
а) производител, тип, принципна схема на 
възбудителната система и регулаторите на 
възбуждане, схема на резервиране;
б) блокова схема на регулатора на възбуж-
дане, включително диапазон на промяна на 
параметрите, според блоковата схема;
в) блокова схема на системния стабилиза-
тор и диапазон на промяна на параметрите;
2. за системата за регулиране на турбината:
а) производител, тип и блокова схема на 
регулиращата система, включително диапазон 
на промяна на параметрите на регулиране;
б) мъртва зона на регулатора по честота, 
възможност за промяна на зоната на нечувст-
вителност;
в) статизъм на регулирането по честота, 
възможност за промяна на статизма;
3. данни за собствените нужди на блоковете 
и за най-големите двигатели и други големи 
консуматори, захранвани от собствените 
нужди;
4. технически данни на производителя за 
първичните съоръжения – силови трансфор-
матори, прекъсвачи, измервателни трансфор-
матори;