Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 85

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  85  
Материал и 
повърхност на 
електрода
Форма (профил)
Диаметър,
mm
Напречно 
сечение,
mm2
Дебелина, 
mm
Тегло на 
покритие,  
g/m2
Дебелина на 
покритието/ 
обвивката, 
μm
Стомана с елек-
тролитно медно 
покритие
Кръгъл прът, разпола-
ган вертикално
14
250 д
Кръгла тел, разполагана 
хоризонтално
(8)
70
Шина, разполагана хо-
ризонтално
90
3
70
Неръждаема сто-
манаа
Шинаб или профилира-
на шина/плоча
90
3
Кръгъл прът, разпола-
ган вертикално
16
Кръгла тел, разполагана 
хоризонтално
10
Тръба
25
2
Мед
Шина
50
2
Кръгла тел, разполагана 
хоризонтално
(25)г 50
Твърд кръгъл прът, раз-
полаган вертикално
(12) 15
Въже
1,7 за от-
делна тел
(25)г 50
Тръба
20
2
Твърда плоча
(1,5) 2
Перфорирана плоча
2
Забележка. Стойностите в скоби са приложими само за защита срещу поражения от електрически ток, 
докато стойностите, които не са в скоби, са приложими и за мълниезащита и за защита срещу поражения 
от електрически ток.
a Хром ≥ 16 %, никел ≥ 5 %, молибден ≥ 2 %, въглерод ≤ 0,08 %.
б Като валцувани шини или рязана шина със заоблени ръбове.
в Покритието трябва да е гладко, непрекъснато и без флюси.
г Когато опитът е показал, че рискът от корозия и механични повреди е изключително нисък, може да 
се използва сечение 16 mm2.
д Тази дебелина е предвидена да осигурява защита от механична повреда на медното покритие по време 
на инсталирането. Тя може да бъде намалена до не по-малко от 100 μm, когато съгласно инструкциите 
на производителя се вземат специални предпазни мерки (например пробиване на отвори или специални 
защитни накрайници) за избягване на механично повреждане на медта по време на инсталирането.
2.2.2. Ефикасността на всеки заземителен 
електрод зависи от неговата конфигурация и от 
локалните условията на почвата. Трябва да се 
проектират един или повече заземители съобраз-
но локалните условия на почвата и изискваната 
стойност за съпротивление спрямо земя. Методите 
за оценяване на съпротивлението на заземител 
са дадени в т. 8.
2.2.3. Използват се следните видове заземители 
и заземителни електроди:
а) заземител, замонолитен в бетона на фун-
дамент;
б) заземител, вкопан в почвата;
в) метален електрод, вкопан директно в поч-
вата, вертикално или хоризонтално (например 
пръти, проводници, ленти, тръби или плочи);
г) метални обвивки (екрани) или други ме-
тални покрития на кабели съобразно локалните 
условия или изискванията;
д) други подходящи метални елементи под 
земята (например тръби) съобразно локалните 
условия или изискванията;
е) заварени метални арматури за бетон (с 
изключение за предварително напрегнат бетон), 
вкопани в почвата.
2.2.4. При избора на вида на заземителя и на 
дълбочината на вкопаването му в почвата трябва 
да се отчитат евентуални механични повреди, 
на които може да бъде подложен електродът и 
локалните условия, за да се минимизира ефектът 
от засушаването и замръзването на почвата.
2.2.5. Когато в заземителната уредба се из-
ползват различни материали, трябва да се отчита 
електролитната корозия. За външни проводници 
(например заземителен проводник), свързан към 
заземител, замонолитен в бетона на фундамент, 
връзката, започваща от горещо поцинкована 
стомана, не трябва да бъде вкопана в почвата.
2.2.6. Като заземители в заземителната уред-
ба не трябва да се използват метални тръби за 
запалими течности или газове и тяхната дължи-
на в земята не трябва да се взема предвид при 
оразмеряването на заземителя.
Когато се прилага катодна защита и достъпна 
токопроводима част на елемент от електрооб-
завеждане, захранвано по схема TT, свързана 
директно към металната тръба за запалими 
течности или газове, тръбата може да служи 
като единствен заземител за това специфично 
електрообзавеждане.