Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 87

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  87  
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
 РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Отменя се Наредбата за осигуряване 
безопасността на ядрените централи, приета 
с Постановление № 172 на Министерския 
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2004 г.; 
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г. 
и бр. 5 от 2010 г.).
§ 4. (1) Разпоредбите на наредбата се при­
лагат по отношение на заварените ядрени 
централи, които са въведени в експлоатация 
до влизането в сила на наредбата, доколкото 
това е практически приложимо. 
(2) Лицата, които експлоатират ядрени 
централи по ал. 1, в срок една година от 
влизането в сила на наредбата изготвят и 
представят за съгласуване на председателя 
на Агенцията за ядрено регулиране оценка 
на приложимостта на новите изисквания по 
безопасност към тези централи и програма, 
която съдържа:
1. всички практически приложими мер­
ки за привеждането на съответните ядрени 
централи в съответствие с изискванията по 
безопасност съгласно наредбата;
2. коригиращи или компенсиращи мерки 
за намаляване на несъответствията – по отно­
шение на изискванията по безопасност, които 
не могат да бъдат изпълнени в пълен обем, 
определени въз основа на задълбочен анализ.
§ 5. Председателят на Агенцията за ядрено 
регулиране дава указания по прилагане на на­
редбата и – при необходимост, издава писмени 
ръководства по прилагане на разпоредбите є.
§ 6. Наредбата се приема на основание 
чл. 26, ал. 2 ЗБИЯЕ.
Приложение 
към чл. 50
Примерен списък на обхващащи сценарии и 
събития, които трябва да бъдат отчетени в 
проекта на ЯЦ 
Събитията, за които има индикация „РВН“, 
са приложими за реактори с вода под налягане, 
а за които има индикация „КР“, са приложими 
за кипящи реактори. 
Събитията без индикация са приложими за 
всички леководни реактори.
1. Постулирани изходни събития:
1.1. Разкъсване на тръбопровод с малка, средна 
и голяма загуба на топлоносител (включително 
до разкъсване на тръбопровод от контура на 
топлоносителя с максимален диаметър).
1.2. Разкъсване на тръбопроводи по втори 
контур с изтичане на вода и пара.
1.3. Принудително намаляване на разхода на 
топлоносител.
1.4. Принудително увеличаване на разхода на 
топлоносител (КР).
1.5. Принудително увеличаване или намаля­
ване на разхода на основната подхранваща вода.
1.6. Принудително увеличаване или намаля­
ване на разхода на основната пара.
1.7. Непреднамерено отваряне на клапан на 
компенсатора на налягане (РВН).
1.8. Непреднамерено задействане на система 
за аварийно охлаждане на активната зона.
1.9. Непреднамерено отваряне на предпазен 
клапан на парогенератор (РВН).
1.10. Непреднамерено отваряне на основните 
предпазни клапани (КР).
1.11. Непреднамерено затваряне на главен 
изолиращ клапан на паропровод.
1.12. Скъсване на тръбичка на парогенератор 
(РВН).
1.13. Непреднамерено изключване на турбо­
генератор.
1.14. Неконтролирано движение на група 
органи за регулиране.
1.15. Неконтролирано изхвърляне на орган 
за регулиране.
1.16. Непреднамерено намаляване концен­
трацията на борна киселина в топлоносителя 
на реактора и в басейна за съхранение на отра­
ботено гориво (РВН).
1.17. Нестабилност на активната зона (КР).
1.18. Неправилно функциониране на система 
за нормално подхранване и химичен контрол на 
топлоносителя (РВН).
1.19. Скъсване на тръбопроводи или изтичане 
от топлообменни тръби в системи, свързани с 
контура на топлоносителя и разположени час­
тично извън херметичната конструкция.
1.20. Загуба на външно електрозахранване.
1.21. Аварии при манипулиране с гориво.
1.22. Падане на товари вследствие на отказ 
на подемен механизъм.
2. Вътрешни и външни събития и опасности:
2.1. Вътрешен пожар.
2.2. Вътрешна експлозия.
2.3. Вътрешно наводнение.
2.4. Летящи предмети, причинени от разру­
шаване на компоненти.
2.5. Изтичане на флуиди (включително масла) 
от повредени системи.
2.6. Вибрации.
2.7. Камшични удари, реактивни сили и други 
силови въздействия, причинени от разрушаване 
на тръбопроводи под високо налягане. 
2.8. Изходни събития, предизвикани от земе­
тресение, външно наводнение и други природни 
явления и опасности.
2.9. Изходни събития, предизвикани от само­
летна катастрофа, и други събития, причинени 
от човешка дейност.
2.10. Изходни събития, предизвикани от транс­
портни и индустриални дейности в близост до 
площадката или от други условия, които биха 
могли да предизвикат външни пожари и екс­
плозии или да застрашат безопасността на ЯЦ. 
3. Събития с множествени откази:
3.1. Продължителна пълна загуба на захран­
ване (до няколко дни1, със и без отчитане на 
допълнителните стационарни източници на 
променливотоково захранване).
1 Отчита се периодът, необходим за възстановяване 
на функциите на безопасност и/или получаване 
на помощ отвън.