Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 63

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
(4) Временно изключване на технологични-
те защити в топлопреносната мрежа се допуска
в следните случаи:
1. при очевидна неизправност на защитата;
2. по време на планови и аварийни ремонти
в топлопреносната мрежа;
3. при работа на топлопреносната мрежа при
преходен режим.
(5) Действието на технологичните защити
се проверява в срокове и в обем съгласно експ-
лоатационните инструкции.
Чл. 533. (1) Топлопреносното предприятие
определя обоснован средногодишен технологи-
чен разход на добавъчна вода в топлопреносни-
те мрежи.
(2) Средногодишният разход на добавъчна
вода в t/h за компенсиране на пропуските във
водните топлопреносни мрежи не трябва да пре-
вишава 0,25 на сто от средногодишния обем на
водата в мрежата и в присъединените към нея
отоплителни инсталации на потребителите.
(3) Разходът на добавъчна вода по годишни
сезони се определя в границите на средного-
дишната стойност по ал. 2.
(4) В средногодишния разход не се включват
количеството на водата за запълване на нови и
излезли от ремонт участъци от топлопреносна-
та мрежа, както и за отоплителните инстала-
ции на потребителите. Това количество се прис-
пада от общото количество добавъчна вода,
отчетено в топлоизточниците.
Чл. 534. (1) Топлопреносното предприятие
периодично контролира и анализира техноло-
гичните разходи от топлоотдаване в топлопре-
носната мрежа и в абонатните станции, опреде-
лени като разлика между отпуснатата от топ-
лоизточника топлина и топлинната енергия,
доставена на потребителите.
(2) При необходимост се извършват специа-
лизирани измервания на технологичните раз-
ходи от топлоотдаване на топлопреносната
мрежа към съответния топлоизточник или на
представителни участъци от нея.
Чл. 535. Топлопроводите, подложени и зас-
трашени от корозията на блуждаещите токове
в земята, се проверяват периодично с извърш-
ване на електрически измервания по тях и на
съоръженията за защитата им.
Чл. 536. (1) Топлопреносните мрежи се из-
питват под хидравлично налягане за проверка
на якост и плътност на тръбопроводите, спира-
телната и регулиращата арматура, компенса-
торите и другите съоръжения.
(2) Хидравличните изпитвания по ал. 1 се
извършват съгласно изискванията на чл. 122 и
123 от Наредба № 15 от 1995 г. за устройство и
технически надзор на тръбопроводи за водна
пара и гореща вода.
(3) Сроковете за изпитване под хидравлич-
но налягане се определят от топлоснабдител-
ното предприятие в зависимост от състоянието
на мрежата и местните условия.
Чл. 537. (1) Ремонтът на топлопреносните
мрежи и абонатните станции се извършва в
зависимост от състоянието на съоръженията и
показаните дефекти.
(2) Обемът и сроковете за ремонт се опреде-
лят с местна инструкция, като се съобразяват с
действащата техническа нормативна уредба.
Чл. 538. (1) При повреда в топлопреносните
мрежи се предприемат действия за ограничаване
на повредата и за минимално по време прекъсва-
не на топлоснабдяването на потребителите.
(2) При необходимост от изключване на
повреден участък схемата и режимът на работа
осигуряват зададените параметри на оставащи-
те в експлоатация съоръжения.
Чл. 539. Повреда по магистрален топлопро-
вод се отстранява при непрекъсната работа на
ремонтните екипи, ако се налага спиране на
топлоподаването по него за повече от 48 часа.
Чл. 540. Ремонтните дейности по чл. 537, 538
и 539 се извършват при спазване на правилата
за безопасност на труда при работа в изолиран
участък от мрежата.
Чл. 541. (1) Оперативното управление, зада-
ването на режимите и контролът за изпълнени-
ето им в топлопреносните мрежи се осъществя-
ват от оператор, който е специализирано звено
в топлопреносното предприятие.
(2) На оперативно (диспечерско) разпореж-
дане подлежат топлофикационните съоръже-
ния на топлоизточниците, топлопреносните
мрежи, помпените станции в мрежите, както и
абонатните станции на всички потребители.
(3) Съоръженията на оперативно разпореж-
дане не могат да се извеждат или въвеждат в
работа без разрешение от оператора. Изключе-
ния се допускат в случаите, когато има явна
опасност за живота на хората или от разруша-
ване на съоръженията.
Чл. 542. (1) Хидравличните режими на вод-
ните топлопреносни мрежи и пиезометричните
графици (графиците на налягане) се изчисляват
поотделно за отоплителния и за летния сезон.
(2) Работните пиезометрични графици се
съставят по измерените стойности на наляга-
нето в избрани точки от мрежата, като се срав-
няват с изчислените по ал. 1.
(3) Налягането по ал. 2 се измерва най-мал-
ко веднъж на 2 години.
Чл. 543. Избирането на хидравличен режим
и работата на мрежовите помпи се съобразяват
със следните условия:
1. налягането на водата в топлопреносната
мрежа, в абонатните станции и в най-високите
точки на директно присъединените към мрежа-
та инсталации на потребителите да бъде най-
малко с 50 kРа по-високо от налягането на кипе-
не на водата при максималната є температура;
2. налягането на водата във връщащите тръ-
бопроводи да бъде не по-малко от 50 kРа и да не
превишава допустимото налягане за топлопре-
носната мрежа;
3. налягането и температурата на водата от
смукателната страна на помпите да бъдат под-
държани в границите, определени от завода
производител.
Чл. 544. (1) Статичното налягане в топлопре-
носната мрежа с топлоносител вода се поддър-
жа така, че да не бъде по-високо от допустимото
налягане за съоръженията в топлоизточника,