Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
тръбопровод (вакуумни сградни канализа-
ционни отклонения) трябва да е DN/ID 50 и 
не по-малък от диаметъра на смукателните 
тръбопроводи до смукателните вентили.
(3) Общите (уличните) вакуумни тръбопро-
води се проектират с минимален диаметър, 
както следва:
1. DN/ID 65 – когато не се допуска от-
страняване чрез вакуумните канализационни 
системи на по-груби твърди вещества;
2. DN/ID 80 – когато се допуска отстраня-
ването на вещества по т. 1. 
(4) Диаметърът на смукателните тръбо-
проводи към смукателни вентили в сградни-
те събирателни шахти трябва да бъде равен 
или по-малък от диаметъра на смукателните 
вентили, както и по-малък от диаметъра на 
сградното канализационно отклонение.
Чл. 67. (1) Сградните канализационни от-
клонения при вакуумните канализационни 
мрежи се проектират за свързване на сградните 
събирателни шахти с вакуумната станция.
(2) Сградните канализационни отклонения 
се проектират с понижаващ се наклон от 
смукателния вентил към вакуумните кана-
лизационни клонове на канализационната 
система.
(3) Заустването на сградните канализаци-
онни отклонения във вакуумните канализа-
ционни клонове се извършва в горната им 
част (като теме) в областта от напречното им 
сечение, определена с централен ъгъл 120°, 
ориентиран симетрично спрямо вертикалната 
ос, както и под остър ъгъл в план спрямо 
хоризонталната ос на тръбопровода.
Чл. 68. (1) На канализационните клонове 
от вакуумните резервоари, както и след всяка 
нагнетателна помпа се предвиждат възврат-
ни клапи за предотвратяване връщането на 
отпадъчните води в резервоарите.
(2) На вакуумните канализационни мрежи 
се предвиждат спирателни кранове за изоли-
ране на отделни техни участъци в случаите 
на ремонт и поддръжка.
(3) Спирателни кранове се предвиждат:
1. на вакуумната канализационна мре-
жа – на максимално разстояние 450 m един 
от друг;
2. на сградните канализационни отклоне-
ния – когато дължината им е по-голяма от 
200 m.
(4) Спирателните кранове и възвратните 
клапи трябва да са предназначени за употреба 
за отпадъчни води и да издържат на вакуум 
до 80 kРа.
Чл. 69. (1) Вакуумните канализационни 
клонове се проектират с минимален низходящ 
наклон 1:500 и така, че да се улесни в мак-
симална степен самопочистващото движение 
на отпадъчните води и да се възпрепятства 
трайното отлагане на утаими вещества.
(2) В случаите, когато е необходимо да се 
проектират възходящи участъци (с дължина 
до 10 m), между теметата на тръбите в края 
и началото на тези участъци се предвижда 
денивелация не по-голяма от 1,5 m, за да 
може вакуумът да се разпространява без 
големи загуби.
(3) Разстоянията между два съседни въз-
ходящи участъка не може да са по-малки от:
1. за сградните канализационни отклоне-
ния – 1,5 m;
2. за вакуумните канализационни клонове 
на канализационната система – 6,0 m.
(4) Вакуумните канализационни проводи 
се разполагат на дълбочина под уличното 
платно в зависимост от конкретните условия 
(наличие на друга подземна инфраструктура, 
подземни води, плитко разположена скална 
основа) и в съответствие с максималната дъл-
бочина на замръзване на почвата, промяната 
на релефа по дължина на канализацията и др.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ПРОЕКТИРАНЕ НА НАПОРНИ КАНА-
ЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
Чл. 70. (1) Напорните канализационни 
мрежи се проектират за събирането и от-
веждането на битови отпадъчни води при 
спазване изискванията на тази наредба и в 
съответствие с БДС EN 1671 „Напорни кана-
лизационни системи извън сгради“.
(2) Напорните канализационни системи 
се прилагат при:
1. равнинни терени;
2. разделни канализационни мрежи за 
битови отпадъчни води;
3. урбанизирани територии с малка плът-
ност на застрояване и на изграденост на 
уличните подземни и надземни мрежи и 
съоръжения;
4. неблагоприятни почвени условия – ви-
соко ниво на подпочвените води, опасност от 
пропадания, скалисти почви и др.;
5. естествени и/или изкуствени препят-
ствия – водни течения, комуникационни и 
обслужващи съоръжения и др.;
6. обекти със сезонно действие – курорти, 
ваканционни селища, вилни зони и др.;
7. силно пресечени терени.
(3) При проектирането на напорни ка-
нализационни системи се отчитат следните 
функционални изисквания:
1. да не създават опасност за здравето на 
хората и за околната среда;
2. да са проектирани при спазване на 
нормативните изисквания за създаване на 
безопасни и здравословни условия на труд 
за персонала;
3. да осигуряват нормалната работа на 
мрежата по време на експлоатация (без за-