Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 53

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
(2) Не се разрешава използване на клинове
и други подобни инструменти на разстояние,
по-малко от 5 m от трасето на кабелите.
(3) Преди започване на работа под надзор
на упълномощено лице от персонала на пред-
приятието/организацията, експлоатиращо КЕ,
се извършва контролно разкриване на кабе-
лите за уточняване на разположението и дъл-
бочината им и се поставя временно огражда-
не, ограничаващо обсега на действие на стро-
ителните работи. При пробиване със сонди и
извършване на взривни работи се дават спе-
циални инструкции.
Чл. 230. (1) Металните брони, екрани и ман-
тия на силова линия се заземяват в началото и
в края на линията.
(2) Допуска се заземяване само в единия край
на линията, ако тя е с ограничена дължина и
след извършена техническа обосновка за загу-
бите в линията и величината на напрежението
в незаземения край.
(3) Незаземеният край на КЕ се третира като
проводник под напрежение и се спазват прави-
лата по техническа безопасност при манипула-
ция и работа по нея.
Чл. 231. (1) В процеса на експлоатацията най-
малко един път на две години КЕ за напреже-
ние до 35 kV се изпитват с постоянен ток с ви-
соко напрежение съгласно приложение № 7—
табл. 2.
(2) След ремонтни работи по КЕ и разкопа-
вания близо до кабелните трасета се извършват
извънредни изпитвания.
Чл. 232. (1) Продължителността на перио-
дите между две поредни изпитвания на КЕ,
които работят в тежки условия, и непригодност-
та на кабелите се определят от енергетика съ-
образно местните условия.
(2) Изпитването на положени в земята кабе-
ли, които нямат електрически пробиви в екс-
плоатацията или при профилактичните изпит-
вания в продължение на 5 и повече години, се
определя от енергетика, като се вземат предвид
местните условия, но най-малко един път на
три години.
Чл. 233. (1) Кабелните електропроводи, по-
ложени в тунели, канали, колектори, в сгради-
те на електрическите централи и подстанции,
които не са подложени на корозия, механични
повреди (закрити трасета), нямат съединител-
ни муфи и монтирани на открито крайни муфи
с остаряла конструкция, се изпитват най-малко
един път на три години.
(2) Изпитването на кабелите, захранващи
агрегати, се извършва по време на основните
ремонти на агрегатите.
Чл. 234. Паралелно работещите кабели в
подстанциите могат да се изпитват, без да се от-
съединяват от шините.
Чл. 235. За да се предотвратят електрически
пробиви вследствие на изсушаване на изолаци-
ята във вертикално положени участъци на ка-
бели за напрежение 20 ч 35 kV, тези кабели пе-
риодично се подменят съгласно указанията на
производителя.
Чл. 236. (1) Повредените в процеса на рабо-
тата или изпитванията КЕ в най-кратък срок се
възстановяват и включват в работа.
(2) Образци от повредените кабели и кабел-
ни муфи се подлагат на лабораторни изследва-
ния за установяване на причините, предизвика-
ли повредите, и за разработване на мероприя-
тия за тяхното предотвратяване.
(3) При рекламации пред производителя
образци от кабелите с производствени дефекти
се пазят за експертизи.
Чл. 237. Лабораториите на организациите,
които експлоатират КЕ, се снабдяват с апара-
ти, уреди и подвижни измервателни и изпитва-
телни уредби за:
1. изпитване на действащите и новите ка-
белни линии и други съоръжения на мрежата;
2. провеждане на мрежови измервания и
определяне на местата на повредите на КЕ;
3. изпитване на щанги, ръкавици, боти и други
защитни средства.
Чл. 238. (1) При пълно прогаряне на КЕ,
положени в сгради, тунели и колектори, се оси-
гурява наблюдение, като се спазват изисквани-
ята на нормативните актове по безопасност и
здраве при работа.
(2) Кабелните електропроводи с напреже-
ние 110 kV се изпитват само след съгласуване с
преносното/разпределителното предприятие.
Чл. 239. За всеки КЕ се осигурява паспорт,
съдържащ техническите данни на линията, кой-
то системно се попълва със сведенията за из-
питванията, ремонтите и експлоатацията на
тази линия.
Чл. 240. Преместването, огъването и измес-
тването—без повдигане на кабели и пренасяне-
то на муфи, се извършват съгласно изисквани-
ята на нормативните актове по безопасност и
здраве при работа.
Чл. 241. Допуска се изместването на баге-
рен и шлангов кабел, намиращ се под напреже-
ние, от обслужващия персонал, работещ с дие-
лектрични ръкавици и боти или със специално
захващащо устройство с електроизолационни
захващащи елементи.
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Чл. 242. Изискванията по тази глава се от-
насят за техническата експлоатация на елект-
родвигатели за променлив и постоянен ток.
Чл. 243. Изборът и монтажът на електродви-
гателите, пусково-регулиращата апаратура, сред-
ствата за измерване, устройствата за защита и
всички електрически и спомагателни съоръже-
ния към тях съответстват на изискванията по
Наредба № 3 за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии и на услови-
ята на околната среда, в която се експлоатират.