Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 27

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27   
Необходимостта от обратно засипване на тръ­
бите, както и на връзките се посочва в проекта. 
(5) За всички водопроводи налягането за 
изпитване се изчислява въз основа на макси­
малното оразмерително налягане, както следва:
1. при изчисляване на хидравличен удар:
STP = MDPc + 100 kPa 	 	
(1),
където:
STP е налягането за изпитване, kРа;
MDPc – стойността на максималното ораз­
мерително налягане, когато хидравличният 
удар е изчислен, kРа;
2. без изчисляване на хидравличен удар се 
отчита по-малката от двете стойности:
STP = MDPa x 1,5 	
	
(2),
или
STP = MDPa + 500 kPa	
	
(3),
където MDPa е стойността на максимал­
ното оразмерително налягане при установена 
допустима стойност за хидравличния удар не 
по-малка от 200 kPa.
Чл. 158. (1) Водопроводът се изпитва ця­
лостно или на отделни участъци.
(2) При изпитването участъците от водо­
провода се подбират така, че:
1. налягането за изпитване да бъде достиг­
нато в най-ниската точка на всеки изпитван 
участък;
2. в най-високата точка на всеки изпит­
ван участък да бъде достигнато налягане, 
най-малко съответстващо на максималното 
оразмерително налягане (MDP). Допускат се и 
други стойности на налягането на изпитване 
след обосновка от проектанта.
Чл. 159. (1) Предварителното изпитване 
има за цел:
– да стабилизира изпитваните участъци, 
като им позволи движение и деформации, 
които се очакват по време на експлоатация; 
– достигане до необходимото насищане с 
вода при използване на материали за тръби 
и покрития, които абсорбират вода;
– да позволи зависещото от налягането 
увеличаване на обема на гъвкавите тръби 
преди основното изпитване. 
(2) Продължителността и налягането при 
предварителното изпитване се определят в 
проекта в зависимост от материала на водо­
провода и съответните продуктови стандарти. 
(3) Налягането при предварителното из­
питване се определя съгласно чл. 157, ал. 5 и 
чл. 158, ал. 2. Допуска се в проекта да бъдат 
технически обосновано посочени и други 
стойности за налягането при предварително 
изпитване.
Чл. 160. (1) Водопроводът се изпитва на 
спад на налягане за определяне на останалото 
в него количество въздух с оглед предотвра­
тяване на неверни резултати при извършване 
на основното изпитване.
(2) Необходимостта от изпитването по 
ал. 1, както и указания за извършването му 
се посочват в проекта.
Чл. 161. (1) Основното изпитване на водо­
проводите се извършва по един от следните 
методи:
1. метод на загуби на вода;
2. метод на загуби на налягане.
(2) Методът на основното изпитване се 
посочва в проекта, като се съобразява с усло­
вията на полагане, материала и диаметъра 
на тръбите. 
Чл. 162. (1) Нови, преустроени или рекон­
струирани водопроводни участъци се въвеж­
дат в експлоатация само след дезинфекция и 
промиване.
(2) За дезинфекцията на водопроводите и 
водопроводните съоръжения, вида на използ­
вания биоцид (дезинфектант), концентрацията 
и контактното време, за необходимостта от 
неутрализация на отпадъчния дезинфекцио­
нен разтвор и за начина на извършването є 
се разработва инструкция, която се включва 
в проекта.
(3) При извършване на дезинфекцията во­
допроводите се разделят на участъци, когато 
това е необходимо.
(4) За дезинфекцията на водоснабдителни 
системи и съоръжения за питейно-битово 
водос­набдяване се използват биоциди от 
продуктов тип 4 по реда на Регламент (ЕС) 
№ 528/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста­
вянето на пазара и употребата на биоциди 
(OB, L 167 от 2012 г.) и разрешени по реда на 
същия Регламент и/или по реда на Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси. Информация за биоцидите 
и активните им вещества се съдържа в Регис­
търа на биоцидите от електронната страница 
на Министерството на здравеопазването.
(5) При избора на биоцид се отчитат него­
вото вредно въздействие върху персонала и 
околната среда, контактното време, съставът 
на водата и себестойността.
(6) Минималното време за контакт се 
определя в зависимост от условията на изда­
деното разрешение на използвания биоцид, 
диаметъра и дължината на дезинфекцирания 
участък от тръбопровода, материала, от който 
са изпълнени тръбите, условията на полагане 
и указанията на производителя.
(7) В БДС EN 805 „Водоснабдяване. Изиск­
вания към системите и елементите извън 
сгради“ (БДС EN 805) са определени препо­
ръчителните активни вещества на биоциди и 
неутрализиращи реагенти.
Чл. 163. Мястото и начинът на изпускане 
на отработените води от дезинфекцията и 
промиването на водопроводите се определят 
в съответствие с изискванията на норматив­
ните актове за опазване на околната среда.