Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 71

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  71  
ните проводници. Приема се, че токът на късо 
съединение се разпределя между паралелните 
проводници относително равномерно.
Когато се прецени, че функцията на общото 
защитно устройство не може да бъде ефективна, 
трябва да се предприеме една или няколко от 
следните мерки:
а) електрическата инсталация да се изпълни 
така, че да се намали до минимум рискът от 
възникване на късо съединение в който и да е 
паралелен проводник, например с помощта на 
защита от механично повреждане, и проводниците 
да бъдат инсталирани така, че да се намали до 
минимум рискът от пожар или опасността за 
поражение на хора от електрически ток;
б) за два проводника, свързани паралелно, за-
щитното устройство да е инсталирано от страната 
на захранването за всеки паралелен проводник;
в) когато броят на паралелно свързаните про-
водници е повече от два, защитното устройство да 
е инсталирано от страната на захранването и от 
страната на товара за всеки паралелен проводник.
4.5. Характеристики на устройствата за защита 
срещу токове на късо съединение
Всяко устройство за защита срещу токове 
на късо съединение трябва да удовлетворява 
изискванията, дадени в т. 4.5.1.
4.5.1. Изключвателната способност на защит-
ното устройство да е не по-малка от проспектния 
ток на късо съединение за мястото, в което е 
инсталирано защитното устройство. Допуска се 
използване на защитно устройство с по-малка 
изключвателна способност, когато откъм стра-
ната на захранването, преди защитното устрой-
ство, е инсталирано друго защитно устройство 
с необходимата изключвателна способност. В 
този случай характеристиките на защитните 
устройства трябва да са съгласувани така, че 
енергията, пренасяна през тези две устройства, 
да не превишава енергията, която могат да из-
държат без повреди защитните устройства откъм 
страната на товара и проводниците, защитавани 
от тези устройства.
4.5.2. За кабели и изолирани проводници 
времето за изключване на пълния ток на късо 
съединение в която и да е точка на веригата не 
трябва да превишава времето, в течение на което 
се достига допустимата температура на изола-
цията на проводниците. За защитни устройства 
с време на сработване, по-малко от 0,1 s, при 
значителна асиметрия на тока, за токоограни-
чаващите защитни устройства k2S2 трябва да 
бъде по-голямо от стойността I2t, обявена от 
производителя за защитното устройство.
За къси съединения с продължителност до 5 s 
времето t, през което даден ток на късо съедине-
ние ще доведе до повишаване на температурата 
на изолацията на проводниците от най-високата 
допустима температура в нормален режим на 
работа до граничната температура, може да се 
изчисли по формулата:
t = (k * S/I)2,	
(3)
където
t е продължителността, s;
S – площта на напречното сечение, mm2;
I – ефективната стойност на действителния 
ток на късо съединение, А;
k – коефициентът, който отчита специфично-
то съпротивление, температурния коефициент 
на изменение на специфичното електрическо 
съпротивление и топлоемкостта на материала 
на проводника и съответните начални и крайни 
стойности на температурата; за най-често упо-
требяваните типове изолации на проводници 
стойностите на k за линейни проводници са 
дадени в следващата таблица.
Стойности на коефициента k за проводници
Характеристика на 
проводника и усло-
вия на неговото  
използване
Материал на изолацията
PVC
Термо- 
пластична
PVC
Термопластична
90 °С
EPR, XLPE 
Термо- 
реактивна
Каучук 60 °С  
Термо- 
реактивна
Минерална
PVC 
обвивка
Без
обвивка
Напречно сечение на 
проводника, mm2
≤ 300
> 300
≤ 300
> 300
Начална температу-
ра, °С
70
90
90
60
70
105
Крайна температу-
ра, °С
160
140
160
140
250
200
160
250
Материал на провод-
ника:
– мед
1
103
100
86
143
141
115
135 – 115а
– алуминий
15
68
66
57
94
93
– оловни спойки
76
– медни сплави
115
а Тази стойност се използва за кабели без обвивка, достъпни за допиране.