Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 23

БРОЙ  81	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23  
жарни системи. Системи с маркуч. Част 3: 
Поддържане на макари с полутвърд маркуч 
и системи с плосък маркуч“.
(3) Системите за управление на дим и 
топлина се поддържат в съответствие с ин­
струкциите за експлоатация на производителя 
и при спазване изискванията на БДС EN 12101 
„Системи за управление на дим и топлина“.
(4) Поддържането и обслужването на ПИС 
и ПГС, на пожарните кранове и на системите 
за управление на дим и топлина се извърш­
ват от търговци, получили разрешение за 
осъществяване на тази дейност по реда на 
наредбата по чл. 91е, ал. 6 ЗМВР.
Чл. 23. (1) Пожаротехническите средства за 
първоначално гасене на пожари се поддържат 
в изправно състояние в съответствие с ука­
занията за ползване на производителите им.
(2) Пожаротехническите средства се разпо­
лагат на леснодостъпни и с добра видимост 
места.
(3) Местоположението на пожарогасителите 
и пътищата за достъп до тях се обозначават 
със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 
2008 г. за минималните изисквания за знаци 
и сигнали за безопасност и/или здраве при 
работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
(4) Противопожарните съоръжения, пожар­
ните кранове, стълбите за пожарогасителни и 
аварийно-спасителни дейности, устройствата 
за алармиране или оповестяване, устройствата 
за ръчното задействане на ПИС и ПГС, еваку­
ационните пътища и изходи, както и местата 
без директна видимост към евакуационните 
изходи се обозначават със знаци съгласно 
Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните 
изисквания за знаци и сигнали за безопасност 
и/или здраве при работа.
Чл. 24. (1) Входовете на помещенията в 
обекти от подкласове на функционална по­
жарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се обозначават 
със знаци, указващи категорията по пожарна 
опасност, съгласно т. I от приложение № 7.
(2) На обектите по ал. 1 входовете на мес­
тата от групи „Повишена пожарна опасност“ 
и „Експлозивна опасност“ (съгласно глава 
дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар) 
се обозначават със знаци съгласно т. II от 
приложение № 7.
Чл. 25. (1) Забранява се използването на 
открит огън и пушенето на обекти от подкла­
сове на функционална пожарна опасност Ф5.1 
и Ф5.2, където се използват или съхраняват 
ЛЗТ, ГТ, горими материали и негорими ма­
териали в горима опаковка.
(2) Забранените места за пушене и използ­
ване на открит огън се обозначават със знаци 
съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за 
минималните изисквания за знаци и сигнали 
за безопасност и/или здраве при работа.
Чл. 26. Евакуационното и аварийното 
осветление се поддържат в изправност през 
целия експлоатационен срок на обекта.
Чл. 27. (1) Всички реквизити и декори, из­
ползвани в сценичните комплекси, зрителните 
зали, фоайетата и други подобни в обекти от 
подклас по функционална пожарна опасност 
Ф2.1, трябва да отговарят на клас по реакция 
на огън не по-нисък от С.
(2) Извършената обработка на реквизитите 
и декорите с огнезащитни състави за изпълне­
ние на изискванията по ал. 1 се удостоверява 
с протокол (приложение № 8).
Чл. 28. Пасивните и активните мерки за 
защита съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар и 
приетите технически решения за осигуряване 
на пожаробезопасната експлоатация на обекта 
се поддържат в изправно състояние през це­
лия експлоатационен срок на обекта с оглед 
спазване на изискванията на нормативните 
актове и техническите спецификации за без­
опасност при пожар.
Чл. 29. При извършване на текущи ремон­
ти или на строителни и монтажни работи на 
обектите (за които не се изисква разрешение 
за строеж съгласно глава осма, раздел III 
от ЗУТ), свързани с преминаване през по­
жарозащитните прегради на тръбопроводи, 
въздухопроводи, кабели и други съоръжения 
и комуникации, в местата на преминаването 
им преградите се уплътняват с продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
без да се намалява огнеустойчивостта им.
Чл. 30. Входовете за подпокривните прос­
транства на сградите с покриви, изпълнени 
от строителни продукти с класове по реакция 
на огън В до F, се държат заключени, когато 
в тях не пребивават хора.
Чл. 31. При извършване на текущи ремонти 
или на строителни и монтажни работи, за които 
не се изисква разрешение за строеж съгласно 
глава осма, раздел ІІІ ЗУТ, в обектите се влагат 
продукти, съответстващи на изискванията по 
чл. 5 и 6 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за 
строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 32. В сградите и помещенията не се 
разрешава:
1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими 
вещества и материали в помещения с друго 
функционално предназначение и в подпо­
кривните пространства на сгради с покриви, 
изпълнени от строителни продукти с класове 
по реакция на огън от В до F;
2. използване и съхраняване на пропан-
бутан в помещения, чийто под е разполо­
жен по-ниско от нивото на околния терен, 
с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 
от Наредбата за устройството, безопасната 
експлоатация и техническия надзор на газо­