Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 71

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  71  
(
) (
)
(
) (
)
ub
f;sus
fg;b
wg;b
w
p
1
1
A
U
U
A U
z P U
h P U
c
n V
ρ
=
+
⋅
+
⋅
⋅
+
⋅
⋅
+
⋅
⋅
⋅
, 	
(19)
където:
Uf;sus е коефициентът на топлопреминаване на подовата плоча (между външната среда и сутере­
на), в W/(m2.K);
Uw
е коефициентът на топлопреминаване на сутеренните стени над нивото на терена, в W/
(m2.K);
h
е височината на сутеренните стени над нивото на терена, в m;
cp
е специфичният топлинен капацитет на въздуха при постоянно налягане, в Wh/(kg.K);
ρ
е плътността на въздуха, в kg/m3;
n
е кратността на въздухообмена на сутерена, във въздухообмен на час;
V
е въздушният обем на сутерена, в m3.
При отсъствие на специфична информация може да се използва стойност n = 0,3 кратност на 
час.
Uf;sus и Uw се изчисляват в съответствие с БДС EN ISO 6946.
Ufg;b и Uwg;b се изчисляват в съответствие с т. 3.3.
Средната температура в сутерена може да се изчисли по метода от т. 6.
Коефициентът на топлопренасяне през земната основа при стационарен режим между вътреш­
ната и външната среда се получава по формула (1).
3.5. Частично отопляем сутерен
Стойностите на топлинния поток за частично отопляеми сутерени се изчисляват по следната 
процедура:
a) изчислява се стойността на топлинния поток за напълно отопляем сутерен;
b) изчислява се стойността на топлинния поток за неотопляем сутерен;
c) стойностите на топлинния поток от a) и b) се комбинират пропорционално на площите на 
отопляемата и неотопляемата част на сутерена в контакт със земната основа, за да се получи стой­
ността на топлинния поток за частично отопляем сутерен.
3.6. Ефективно топлинно съпротивление на подовата конструкция
В преходните методи за изчисляването на топлинния поток или температурите в сградите, като 
се използват времеви интервали от един час или по-малко, ефективното топлинно съпротив­ление 
на подовата конструкция (включително влиянието на земната основа) се изчислява, както следва:
f;eff
si
1
R
R
U
=
−
,
 	
(20)
където:
Rf;eff е ефективният коефициент на топлопреминаване на подовата конструкция (включително 
влиянието на земната основа), в m2.K/W;
U
е коефициентът на топлопреминаване на подовата плоча, както е изчислен в 3.1, 3.2, 3.3 
или 3.4, в W/(m2.K).
4. Изчисляване на стойността на топлинния поток на земната основа
4.1. Методи за изчисление
Представени са два метода за изчисление на стойността на топлинния поток, Φ:
a) изчисляване на стойността на топлинния поток на земната основа поотделно за всеки месец;
b) изчисляване на средната годишна стойност на топлинния поток на земната основа.
4.2. Месечна стойност на топлинния поток с използване на синусоидални температурни колебания
За да се вземе предвид влиянието на голямата топлинна инерция на земната основа, топло­
пренасянето се представя чрез стационарен или среден компонент, заедно с годишния периодичен 
компонент. Стационарният компонент е свързан с разликата между средната годишна вътрешна 
температура и средната годишна външна температура. Периодичният компонент е свързан с ам­
плитудата на колебанията на вътрешната и външната температура около съответните им средни 
стойности.
Приема се, че вътрешната и външната температура варират синусоидално около средните си 
годишни стойности в следната форма:
 
	
(21)