Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 52

СТР.  52	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
об
U
 е обобщеният коефициент на топло­
преминаване на ограждащата конструкция 
на сградата, W/m2K;
k
k
tr
Σ(U .A )
H ,W / K
=
  –  коефициентът 
на пренос на топлина чрез топлопреминаване, 
определен по методиката съгласно приложение 
№ 3, с топлофизичните характеристики на 
предвидените в проекта строителни продукти 
и материали;
k
A
 – площта на „k“-тия външен ограж­
дащ елемент, определена по външните є 
размери, m2.
(3) Идейният проект по ал. 2 може да пос­
лужи за разработване на технически и работен 
проект на сградата, когато обобщеният кое­
фициент на топлопреминаване по ал. 2 е не 
по-голям от референтния обобщен коефициент 
на топлопреминаване на конкретната сграда, 
изчислен по формула (6), но с референтните 
стойности на топлофизичните характеристи­
ки на сградните ограждащи конструкции и 
елементи съгласно таблици 1 и 2.
Чл. 27. (1) Част „Енергийна ефективност“ 
на инвестиционния проект съдържа:
1. на фаза идеен проект:
а) описание на функционалното предназ­
начение на сградата;
б) изчислителни параметри на външния 
въздух и проектни параметри на вътрешния 
климат в зависимост от категорията на то­
плинната среда на проектираната сграда;
в) описание на разположението, ориентаци­
ята и основните геометрични характеристики 
на сградата, обща дебелина на ограждащите 
конструкции и елементи, в т.ч. дебелини и 
топлофизични характеристики на отделните 
слоеве (строителни продукти, материали) на 
ограждащите конструкции, архитектурно-
строителни детайли на ограждащите кон­
струкции и елементи;
г) изчисляване на показатели, характе­
ризиращи топлопреминаването през ограж­
дащите конструкции и елементи въз основа 
на разработените архитектурно-строителни 
детайли по буква „в“;
д) изчисляване на обобщения коефициент на 
топлопреминаване на ограждащата конструк­
ция на сградата по чл. 26, ал. 2 и сравняване 
с референтната му стойност;
е) изводи за нормативната допустимост по 
чл. 26, ал. 3 и за разработване на технически 
и работен проект въз основа на изработения 
идеен проект;
2. на фаза технически и работен проект:
а) описание на функционалното предназ­
начение на сградата;
б) изчислителни параметри на външния 
въздух и проектни параметри на вътрешния 
климат в зависимост от категорията на то­
плинната среда на проектираната сграда;
в) описание на: разположението, ориентаци­
ята и основните геометрични характеристики 
на сградата, характерни геометрични размери, 
необходими за изчисленията по методиката 
съгласно приложение № 3, обща дебелина на 
ограждащите конструкции и елементи, в т.ч. 
дебелини и топлофизични характеристики 
на отделните слоеве (строителни продукти, 
материали) на ограждащите конструкции, 
архитектурно-строителни детайли на ограж­
дащите конструкции и елементи;
г) топлинни характеристики на конструк­
тивните елементи на сградата, технически 
спецификации и характеристики на вложените 
в строежа строителни и енергоефективни 
продукти;
д) описание на проектираните системи 
за отопляване/охлаждане и вентилация на 
сградата, както и на техническите им харак­
теристики;
е) режими на обитаване на сградата, 
отоплявани зони, охлаждани зони, брой на 
обитателите;
ж) консуматорите на енергия и приетите 
проектни функционални режими по групи 
технически уреди и системи;
з) изчислени показатели, характеризиращи 
енергопреобразуващите и енергопреносните 
свойства на ограждащите конструкции на 
сградата;
и) изчислени показатели, характеризиращи 
енергопотреблението на технологичните про­
цеси за отопляване, охлаждане, вентилация 
и гореща вода за битови нужди;
й) изчислени показатели за годишния 
разход на енергия по чл. 4, характеризиращи 
енергопотреблението на сградата като цяло, 
в т.ч. годишна потребна енергия за отопле­
ние, за охлаждане, за вентилация, за битово 
горещо водоснабдяване;
к) други специфични условия, влияещи на 
енергийното потребление на проектираната 
сграда.
(2) При изчисляване на показателите, 
характеризиращи енергопреобразуващите и 
енергопреносните свойства на ограждащите 
конструктивни елементи, за постигане на 
нормативните изисквания за топлосъхранение 
топлоизолацията на ограждащите конструкции 
се оценява и/или оразмерява в зависимост от 
спецификата на строителната конструкция и 
изискванията на тази наредба и на действащите 
нормативни актове към момента на оценката.
(3) Част „Енергийна ефективност“ на 
инвестиционния проект се разработва от 
проектантите с пълна проектантска правоспо­
собност, които разработват частите „Архитек­
турна“, „Конструктивна“, „Топлоснабдяване, 
отопление, вентилация и климатизация“, и 
„Електроснабдяване, електрообзавеждане и 
електрически инсталации“ на инвестиционния 
проект за конкретната сграда.“