Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 55

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  55  
§ 106. Член 128 се изменя така:
„Чл. 128. Комините за отоплителни устрой-
ства, предвидени за температурна обработка 
на хранителни продукти, се проектират с 
клас по реакция на огън най-малко А2, с ог-
неустойчивост G 50, без отвори към съседни 
помещения по цялата височина.“
§ 107. В чл. 132, изречение първо думите 
„горими конструкции“ се заменят с „кон-
струкции, изпълнени от строителни продукти 
с класове по реакция на огън D – F“, а в из-
речение второ думата „вратички“ се заменя 
с „капаци“.
§ 108. Член 134 се изменя така:
„Чл. 134. Локалните отоплителни уреди 
и димоотводните им тръби се разполагат в 
съответствие с техническите спецификации и 
инструкции на производителя и на разстояние 
най-малко 0,5 m от конструкции, изпълнени 
от строителни продукти с класове по реакция 
на огън В – F.“
§ 109. Член 137 се изменя така:
„Чл. 137. Разрешава се локално отопление 
с газови уреди на помещения извън тези по 
чл. 126, ал. 1 при спазване изискванията на 
раздели ІІІ, ІV и V от глава шеста на На-
редба № 6 от 2004 г. за технически правила 
и нормативи за проектиране, изграждане 
и ползване на обектите и съоръженията за 
пренос, съхранение, разпределение и доставка 
на природен газ и на раздел Х от глава втора 
на Наредбата за устройството, безопасната 
експлоатация и техническия надзор на газо-
вите съоръжения и инсталации за втечнени 
въглеводородни газове, приета с Постановле-
ние № 243 на Министерския съвет от 2004 г. 
(ДВ, бр. 82 от 2004 г.). За помещения, разпо-
ложени в полуподземни или подземни етажи 
и предназначени за повече от 50 човека, не се 
допуска локално отопление с газови уреди.“
§ 110. Член 138 се отменя.
§ 111. Член 139 се изменя така:
„Чл. 139. Допуска се съхраняването на 
твърдо гориво в помещения на сгради или в 
пристроени навеси с конструкции от строител-
ни продукти с клас по реакция на огън А1.“
§ 112. В чл. 141 изречение второ се изменя 
така: „Когато при производства с горим прах 
или летящи частици по технологични причи-
ни се налага повторно използване на въздуха 
за отопление, той се очиства от праха или 
летящите частици преди засмукването му от 
вентилатора.“
§ 113. В чл. 143 след думата „производства“ 
се добавят думите „от категории по пожарна 
опасност Ф5Б и Ф5В“, а след думата „прах“ 
се добавят думите „или летящи частици“.
§ 114. В чл. 145 се създава изречение второ: 
„Разстоянието между кожуха и топлопровода 
се предвижда не по-малко от 15 mm и запъл-
нено с продукти с клас по реакция на огън 
не по-нисък от А2.“
§ 115. Член 147 се изменя така:
„Чл. 147. 3а помещенията на ацетиленови 
уредби се проектира централно отопление с 
температура на отоплителните тела и на топ-
лопроводите до 100 °С, като температурата в 
помещенията не трябва да е под 5 °С.“
§ 116. В чл. 149, ал. 2 след думата „прегради“ 
се добавят думите „и прегради на пожарни 
сектори“, а накрая се поставя запетая и се 
добавя „като се спазват и изискванията на 
чл. 17“.
§ 117. В чл. 150 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За сгради и помещения от клас на 
функционална пожарна опасност Ф5.3 не се 
допуска проектиране на отопление с печки 
на твърдо гориво.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 118. В чл. 151, ал. 2, изречение второ 
запетаята след думата „места“ се заменя със 
съюза „или“.
§ 119. Член 152 се изменя така:
„Чл. 152. (1) Водогрейни котли с макси-
мална работна температура, по-ниска от 
115 °С включително, и с топлинна мощност 
до 116,3 kW и парни котли с максимално 
работно налягане, по-ниско от 0,07 МРа, и с 
топлинна мощност до 116,3 kW могат да се 
разполагат в сгради и помещения от клас по 
функционална опасност Ф1 до Ф5.
(2) Котлите с топлинна мощност над 
116,3 kW могат да се разполагат в сгради и по-
мещения от подклас по функционална опасност 
Ф5.1 с категория по пожарна опасност Ф5В, 
Ф5Г и Ф5Д, при условие че са в самостоятелно 
помещение, отделено с пожарозащитни стени, 
и отговарят на едно от следните условия:
1. котлите са водогрейни с максимална 
работна температура до 115 °С; 
2. котлите са водогрейни с максимална 
работна температура, по-висока от 115 °С, и 
с топлинна мощност до 2900 kW;
3. котлите са парни с максимално работно 
налягане до 0,07 МРа;
4. котлите са котли-утилизатори;
5. котлите са правотокови парни с паропро-
изводителност на всеки един не по-голяма 
от 4 t/h.
(3) Котлите с топлинна мощност над 
116,3 kW извън тези по ал. 1 и 2 се предвиждат 
в самостоятелни помещения, проектирани 
като пожарни сектори по смисъла на чл. 16.
(4) Парни котли с максимално работно 
налягане, по-високо от 0,07 МРа, и водогрейни 
котли с максимална работна температура, 
по-висока от 115 °С, с изключение на тези по 
ал. 2, се разполагат в самостоятелни сгради 
от І и ІІ степен на огнеустойчивост или в 
сгради, изпълнени от стоманени незащитени 
конструкции.