Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 6

СТР.  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
дицинските изисквания към животновъдните 
обекти (ДВ, бр. 41 от 2006 г.) и в съответствие 
с изискванията към условията за отглеждане 
на селскостопанските животни в животно­
въдните обекти.
(3) Качеството на водата за производствени 
нужди се определя в съответствие с техноло­
гията на производство.
Чл. 6. (1) При проектиране на водовземни 
съоръжения от повърхностни водоизточници 
необходимото водно количество за водоснаб­
дяване се осигурява при обезпеченост на ми­
нималните средномесечни водни количества 
на повърхностния водоизточник, както следва:
1. за първа категория на водоснабдителната 
система – 95 % обезпеченост;
2. за втора категория на водоснабдителната 
система – 90 % обезпеченост;
3. за трета категория на водоснабдителната 
система – 85 % обезпеченост.
(2) Оценката на капацитета на подземните 
водоизточници се извършва въз основа на из­
вършените проучвания съгласно Наредба № 1 
от 2007 г. за проучване, ползване и опазване 
на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007 г.).
Чл. 7. (1) Продуктите, които се предвиждат 
с инвестиционния проект и се влагат при 
изграждането на водоснабдителни системи, 
трябва да имат оценено съответствие със 
съществените изисквания, определени с на­
редбите по чл. 7 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите (ЗТИП), или да 
се придружават от документи (протоколи от 
изпитване, сертификати за качество и др.), 
удостоверяващи съответствието им с изис­
кванията на други нормативни актове.
(2) При проектирането на водоснабдител­
ните системи се предвиждат, а при изграж­
дането им се влагат строителни продукти, 
предназначени за контакт с питейна вода, 
които отговарят на Регламент (ЕС) № 305/2011 
на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на хармонизирани условия за пред­
лагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L 
88/5 от 4.04.2011 г.) и на Наредба № РД-02-20-1 
от 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Репуб­
лика България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
(3) Материалите, от които са произведени 
строителните продукти, реагентите, фил­
търните пълнежи, дезинфектантите и анти­
корозионните покрития за питейно-битово 
водоснабдяване трябва да отговарят на На­
редба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели.
(4) Продуктите, влагани във водоснабди­
телните системи, произведени и/или пуснати 
на пазара в държави – членки на Европейския 
съюз, и в Турция, или законно произведени в 
държава от Европейската асоциация за сво­
бодна търговия – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, 
могат да се използват за целите на тази на­
редба, при положение че осигуряват еднакво 
или по-високо ниво на безопасност спрямо 
изискванията, определени в наредбата.
Чл. 8. Прединвестиционните проучвания и 
инвестиционното проектиране на нова водо­
снабдителна система или на ново водовземно 
съоръжение се извършват съгласувано с наба­
вянето на документацията, която се изисква 
по реда на чл. 60 от ЗВ с оглед издаване на 
разрешително за водовземане.
Чл. 9. Инвестиционното проектиране на 
водоснабдителните системи във фаза идеен 
проект се разработва в най-малко два кон­
курентни варианта за населени места от І и 
ІІ категория.
Чл. 10. (1) Водоснабдителните системи се 
проектират, изграждат и експлоатират така, 
че да се предотвратява застояване на вода в 
тях и обратен поток от сградни водопроводни 
инсталации и/или площадково водоснабдяване 
в присъединените имоти.
(2) Свързване на водоснабдителни системи 
се допуска само когато качествата на водата 
след смесване отговарят на изискванията на 
Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на во­
дата, предназначена за питейно-битови цели.
Чл. 11. (1) При проектиране на водоснаб­
дителни системи от първа категория в земе­
тръсни райони с коефициент на сеизмичност 
Кс > 0,15 (референтно ускорение – agR > 0,15) 
се предвижда захранване от не по-малко от 
два независими един от друг водоизточника. 
Когато основният водоизточник е от подземни 
води в напукани скали или карстови терени, 
се предвижда вторият водоизточник да е от 
повърхностни води.
(2) При водоснабдителни системи в земе­
тръсни райони с коефициент на сеизмичност 
Кс > 0,15 (референтно ускорение – agR > 0,15), 
захранвани от един водоизточник с едно 
водовземане, се предвижда удвоен запас за 
пожарни нужди, както и допълнителен запас 
за питейни нужди за не по-малко от 8 h.
(3) Обемните съоръжения на водоснаб­
дителните системи в земетръсни райони с 
коефициент на сеизмичност Кс > 0,15 (рефе­
рентно ускорение – agR > 0,15) се изчисляват 
за съвместното действие на сеизмичните 
натоварвания, собственото тегло, теглото на 
водата в съоръжението и земния натиск.
Чл. 12. (1) Водоснабдителните системи се 
проектират, изпълняват и поддържат така, че 
при нормална експлоатация в продължение 
на икономически обоснован експлоатационен 
срок да се осигурят хидравличното и техно­
логичното функциониране на системата и 
функционирането по отношение на околната 
среда и целостта на конструкцията.