Държавен вестник, бр. 24, 2017 г., стр. 121

БРОЙ  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  121  
за каналите със свободно напречно 
сечение, по-голямо от 0,45 m2; 
2. каналите са с подходящи подпори и 
закрепване;
3. каналите са снабдени с автоматични 
противопожарни клапи в близост до 
преградите, през които преминават; и 
4. каналите са с изолация клас „А-60“ 
от страната на помещенията, които 
обслужват, до точка на разстояние най-
малко 5 m след всяка противопожарна 
клапа;
или
1. каналите са изработени от стомана в 
съответствие с изискванията на пара­
графи 7.2.4.1.1 и 7.2.4.1.2; и
2. каналите са с изолация клас „А-60“ 
във всички помещения, през които 
преминават, с изключение на случаите, 
когато преминават през помещения от 
категории (9) или (10), определени в 
параграф 2.2.3.2.2. 
7.2.5 За целите на параграфи 7.2.4.1.4 и 7.2.4.2.2 
каналите се изолират по цялата външна по­
върхност по тяхното сечение. Канали, които 
са външни, но са в близост до определено 
пространство и имат една или повече общи 
повърхности с него, се считат за премина­
ващи през определеното пространство и се 
изолират по повърхността, която е обща с 
пространството, на разстояние 450 mm от 
канала*.
*Схеми на тези разположения се съдържат в Един­
ните тълкувания в глава II-2 на Международната 
конвенция за безопасност на човешкия живот на 
море (SOLAS) (MSC.1/Circ.1276).
7.2.6 Когато е необходимо вентилационни­
ят канал да преминава през прегради на 
главна вертикална зона, непосредствено 
до преградата се монтира автоматична 
противопожарна клапа. Тя трябва да може 
да се затваря и ръчно от всяка страна на 
преградата. Мястото, от което се управлява 
клапата, трябва да е леснодостъпно и да е 
обозначено ясно и забележимо. Каналът 
между преградата и клапата се изработва 
от стомана в съответствие с параграфи 
7.2.4.1.1 и 7.2.4.1.2 и се изолира поне до съ­
щата степен на противопожарна цялост като 
тази на преградата, през която преминава. 
Клапата се оборудва поне от едната страна 
на преградата с индикаторно устройство, 
което ясно указва работното є положение. 
7.3 Детайли относно противопожарните 
клапи и преминаването на тръби
7.3.1 Тръбите, преминаващи през прегради 
клас „А“, трябва да отговарят на следните 
изисквания:
1. когато канал с тънко галванично по­
критие и свободно напречно сечение, 
равно на или по-малко от 0,02 m2, пре­
минава през прегради клас „А“, отворът 
му се облицова с ръкави от стоманена 
ламарина с дебелина най-малко 3 mm 
и дължина най-малко 200 mm, за пред­
почитане разделени на две части от по 
100 mm от всяка страна на преградата 
или в случая на палуби, изцяло лежащи 
върху долната част на палубата, през 
която преминават;
2. когато вентилационни канали със сво­
бодно напречно сечение, по-голямо от 
0,02 m2, но не по-голямо от 0,075 m2, 
преминават през прегради клас „А“, 
отворите им се облицоват с ръкави от 
стоманена ламарина. Каналите и ръка­
вите трябва да са с дебелина най-малко 
3 mm и дължина поне 900 mm. При пре­
минаването през вертикални прегради 
е препоръчително тази дължина да бъде 
разделена на по 450 mm от всяка страна 
на вертикалната преграда. Тези канали 
или ръкавите, които ги обхващат, тряб­
ва да са с противопожарна изолация. 
Изолацията трябва да е най-малко със 
същата пожароустойчивост като тази 
на преградата, през която преминава 
каналът; и
3. всички канали със свободно напречно 
сечение, по-голямо от 0,075 m2, които 
преминават през прегради клас „А“, се 
оборудват с автоматични противопожар­
ни клапи. Всяка противопожарна клапа 
се монтира в близост до преградата, през 
която преминава канал, като каналът 
между клапата и преградата, през която 
преминава, сe изработва от стомана 
в съответствие с параграфи 7.2.4.2.1 
и 7.2.4.2.2. Противопожарните клапи 
действат автоматично, но трябва също 
така да могат да се затварят и ръчно от 
двете страни на преградата. Клапите 
се оборудват с индикатор, който ясно 
да показва работното положение на 
клапата. Противопожарни клапи не се 
изискват обаче, когато каналите преми­
нават през помещения, заобиколени от 
прегради клас „А“, без да обслужват тези 
помещения, при условие че каналите 
са със същата пожароустойчивост като 
преградите, през които преминават. 
Канал със свободно напречно сечение, 
по-голямо от 0,075 m2, не може да се 
разделя на по-малки канали при преми­
наването през прегради клас „А“, които 
след това преминаване да се съединят 
с продължението на първоначалния 
канал с цел да се избегне монтирането 
на клапата, изисквана съгласно насто­
ящата разпоредба. 
7.3.2 Вентилационни канали със свободно 
напречно сечение, по-голямо от 0,02 m 2, 
преминаващи през прегради клас „В“, се 
облицоват с ръкави от стоманена ламарина 
с дължина 900 mm, разделена на две части 
от по 450 mm от всяка страна на преградата, 
освен ако каналът не е от стомана в частта 
на тази дължина.
7.3.3 Трябва да е възможно ръчното управ-
ление на всички противопожарни клапи. 
Клапите трябва да са оборудвани с меха­
нично устройство за пряко задействане или 
алтернативно с електрическо, хидравлично