Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 15

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
радиоактивни замърсявания и да не предиз-
викват проникване на радионуклиди през ко-
жата в организма.
(2) В обектите, където се извършват работи
от I клас с открити ИЙЛ, се осигурява и поддър-
жа авариен резерв от средства за индивидуална
защита и индивидулни дозиметри, необходим
за лицата, участващи при ликвидирането и ог-
раничаването на последствията от възникнали
аварии, включително за външните екипи, прив-
лечени за тази цел.
Раздел V
Изисквания към санитарни пропускници и
санитарни шлюзове
Чл. 105. (1) В обектите, където се извършват
работи с открити ИЙЛ от I клас, следва да има
санитарни пропускници. Санитарният пропус-
кник се разполага в сграда, където се работи с
открити ИЙЛ, или в отделна част на сградата,
която е свързана с производствения корпус (ла-
бораториите и останалите работни помещения)
чрез закрит коридор (галерия).
(2) Санитарният пропускник включва:
1. баня с душове, гардероби за домашни дре-
хи (лично облекло);
2. гардероби за работно облекло, помеще-
ние за контрол на повърхностно радиоактивно
замърсяване на тялото и на работното облекло;
3. помещения за съхранение и раздаване на
средства за индивидуална защита;
4. складове за ново и изпрано (дезактивира-
но) работно облекло;
5. санитарно-хигиенни помещения за мъже
и жени, които са оборудвани с тоалетни, мивки
с топла и студена вода, миещи препарати, сред-
ства за подсушаване на ръцете;
6. фонтанчета за питейна вода с педално или
безконтактно управление.
Чл.106. Планировката на санитарни пропус-
кници осигурява разделяне на човешкия поток
при влизане и излизане на персонал във/от ра-
ботните помещения на обекта, като не се до-
пуска смесване на влизащите с излизащите.
Чл. 107. (1) В обектите, където се извършват
работи от II клас с открити ИЙЛ, следва да има
пункт за контрол на радиоактивно замърсява-
не и баня с душове и помещения с отделни
шкафчета за лични вещи и за работно облекло,
ако по други съображения не са предвидени
санитарни пропускници.
(2) В обектите, където се извършват работи
от III клас с открити ИЙЛ, следва да има пункт
за контрол на радиоактивно замърсяване. Пре-
поръчва се да има обикновени бани с душове,
ако по други съображения не са предвидени
санитарни пропускници.
Чл. 108. (1) В обектите с открити ИЙЛ следва
да има стационарни санитарни шлюзове между
2-ра и 3-та зона на работните помещения от I клас.
В зависимост от обема и естеството на извърш-
ваната работа санитарният шлюз включва:
1. места за преобличане и предварителна
дезактивация на допълнителни средства за ин-
дивидуална защита, които се съхраняват в шка-
фове и стелажи;
2. приспособление за очистване на подмет-
ки на работни обувки при излизане през сани-
тарния шлюз;
3. пункт за радиационен контрол, оборудван
с прибори за измерване на радиоактивно замър-
сяване;
4. съблекалня за радиоактивно замърсено
работно облекло, оборудвана с контейнери за
различни видове облекло, със скамейки и уми-
валници.
Площта, разположението и съставните еле-
менти на санитарния шлюз може да се проме-
нят в зависимост от обема, вида и спецификата
на извършваната работа.
(2) Освен стационарни санитарни шлюзове
може да се използват и преносими санитарни
шлюзове, които се поставят при входа на поме-
щенията, където се провеждат ремонтни рабо-
ти с радиоактивно замърсено оборудване.
Чл. 109. (1) Подовете, стените и таваните на
санитарно-битовите помещения и повърхност-
та на гардеробите и шкафчетата за работно об-
лекло са с влагоустойчиви покрития, предотвра-
тяващи сорбиране на радиоактивни вещества и
допускащи лесно почистване и дезактивация.
(2) Стените на гардеробните помещения,
баните, складовете и пунктовете за радиацио-
нен контрол на височина минимум 2 m са с
подходящи покрития, които са слабосорбира-
щи, леснопочистващи се и устойчиви на кисе-
лини и основи. Останалата част на стените и
таваните се боядисва с маслена или пластмасо-
ва боя. Подовете в баните и тоалетните се пок-
риват с нехлъзгави и несорбиращи материали.
Чл. 110. (1) Сортирането на използвано ра-
ботно облекло се извършва според вида му и
степента на радиоактивно замърсяване, което
се установява чрез радиометрично измерване.
Радиоактивно замърсеното работно облекло след
сортиране се опакова и предава от съблекалнята
в склад за съхранение на такова облекло.
(2) В местата за сортиране на радиоактивно
замърсено работно облекло се предвижда вен-
тилация. Складовете за съхранение на замър-
сеното работно облекло се разполагат в бли-
зост до пункт за радиационен контрол и гарде-
робна за използваното работно облекло.
Чл. 111. Броят на местата за съхранение на
лични дрехи и работно облекло съответства на
максималния брой лица от персонала, като се
осигуряват допълнителни места за временно
работещия външен персонал в обекта.
Чл. 112. Необходимата площ на помещени-
ята в санитарните пропускници, броят на душо-
вете в баните, количеството и видът на средст-
вата за индивидуална защита се определят в
зависимост от обема, характера и класа на из-
вършваната работа и броя на персонала в обек-