Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 18

С Т Р .  18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
1
2
3
Включване на стацио-
1
III
нарни заземители в раз-
1
III
пределителна уредба/
табло на стълб от въз-
душна линия
Изключване на стацио-
1
III
нарни заземители в раз-
1
III
пределителна уредба/
табло на стълб от въз-
душна линия
Поставяне и сваляне под
2
III, II
напрежение на изолацион-
ни прегради и капачки
Раздел II
Изключване на напрежението
Чл. 130. Изключване на напрежението се
изисква при работа по:
1. тоководещи части—шини, изводи, кабе-
ли, проводници, клеми и др.;
2. неоградени тоководещи части, към които
е възможно приближаването на хора, инстру-
менти и механизми, на разстояния, по-малки
от дадените в табл. 1 към чл. 66.
Чл. 131. (1) Напрежението се изключва от
всички страни на тоководещите части, по ко-
ито ще се работи, с комутационни апарати, а
при наличието в схемата на предпазители—и с
изваждане на вложките им (сваляне на пред-
пазителите).
(2) Когато в схемата няма предпазители и
комутационните апарати са с ръчно задвижва-
не, последните се блокират в изключено поло-
жение или между контактите им се поставят
изолационни прегради (капачки) или вратите
на таблата се заключват.
Чл. 132. (1) След изключване на напрежени-
ето с комутационен апарат от затворен тип (ав-
томат, пакетен ключ и др.), на които няма дос-
тъп до контактите му, се проверява за напреже-
ние на изводите на апарата или на изводите на
захранваното съоръжение.
(2) На дистанционно задвижваните комута-
ционни апарати се изключва захранването на
пусковата бобина.
Чл. 133. Допуска се след изключването на
комутационен апарат, когато конструктивното
изпълнение позволява, отсъединяване на изво-
дите му от шини или към захранваното съоръ-
жение. В такъв случай не се изпълняват мерки-
те по чл. 128, т. 4.
Раздел III
Поставяне на знаци, табели, ограждения
Чл. 134. След изключване на напрежението
на всички ключове, бутони и ръкохватки за уп-
равление и задвижване на комутационните апа-
рати, а също и на основата на предпазителите,
с които може да се подаде напрежение към ра-
ботното място, се окачват табели “Не включ-
вай! Работят хора!”, а когато на работното мяс-
то са поставени преносими заземители—“Вни-
мание! Заземено!”.
Чл. 135. (1) Неизключени тоководещи части,
останали под напрежение, достъпни за случаен
допир, се ограждат с временни ограждения.
(2) Разстоянието от временното ограждение
до тоководещите части е не по-малко от посо-
ченото в табл. 1 към чл. 66.
Чл. 136. Допуска се използването на изола-
ционни прегради и капачки, разположени меж-
ду изключени тоководещи части и тоководещи
части под напрежение. Допирането на изола-
ционните прегради и капачки до частите под
напрежение е разрешено.
Чл. 137. (1) В закритите разпределителни
уредби на постоянните ограждения на клетки-
те (килиите), съседни или срещуположни на
работното място, се окачват табели “Стой! Под
напрежение!”.
(2) Коридори, проходи и места, където не се
разрешава преминаване, се ограждат с прено-
сими ограждения и върху тях се окачват табели
“Стой! Под напрежение!” с надпис, обърнат към
страната на работното място.
Чл. 138. (1) На ремонтния и на оператив-
ния персонал се забранява по време на работа
да премества, сменя или прибира временни
ограждения и табели. Когато това се налага
от характера на работата, то се извършва само
с разрешение на допускащия/изпълнителя на
работата.
(2) След завършване на работата табелите,
поставени на временните ограждения и на ра-
ботното място, се свалят от оперативния/опе-
ративно-ремонтния персонал.
(3) Табелите, поставени на ръкохватки на
прекъсвачи и ключове за управление, се сва-
лят непосредствено преди възстановяване на
схемата.
Раздел IV
Проверка за отсъствие на напрежение
Чл. 139. Проверката за отсъствие на напре-
жение се извършва с технически изправен стан-
дартен указател за напрежение или с преносим
волтметър. Непосредствено преди използване-
то се проверява изправността на уреда.
Чл. 140. Забранява се използването на лам-
пи с нажежаема жичка (контролни лампи) като
указатели за напрежение.
Чл. 141. (1) Непосредствено преди поставя-
не на преносими заземители се извършва про-
верка за отсъствие на напрежение на всички
тоководещи части, по които ще се работи.
(2) Постоянните ограждения се свалят не-
посредствено преди проверката за отсъствие на
напрежение.
Чл. 142. Проверката за отсъствие на напре-
жение се извършва от допускащия/изпълните-
ля на работата.
Чл. 143. Стационарните постоянно включе-
ни волтметри не се приемат като средства, по
които се установява отсъствието на напрежение.