Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
3. при пресичане на железопътни линии,
автомагистрали и републикански пътища от I и
II клас, с изключение на случаите, когато е
проектирана спирателна арматура на разстоя-
ние до 1000 m преди прехода по посоката на
движение на природния газ—при еднопосочни
газопроводи, и до 1000 m от двете страни на
прехода—при пръстеновидни газопроводи.
(3) Местоположението на спирателните ар-
матури върху разпределителните газопроводи
се определя, като се отчитат:
1. необходимостта от конкретната спирател-
на арматура за експлоатацията на газопровода;
2. работното налягане;
3. материалът, от който е изпълнен газопро-
водът;
4. диаметърът на газопровода.
(4) Спирателните арматури се проектират
така, че да са леснодостъпни и удобни за мани-
пулиране.
(5) Спирателната арматура се проектира
подземно или в шахти при подземни газопрово-
ди и в шкафове, ниши и др. под. при надземни
газопроводи, включително и при преминаване-
то им по стени и други съоръжения.
(6) Спирателните арматури на успоредни
газопроводи се проектират разместени една
спрямо друга на разстояния, удобни за монтаж,
демонтаж и обслужване.
Чл. 70. (1) Шахтите на спирателната арма-
тура се проектират така, че да осигуряват защи-
та срещу проникване на подземни води или като
се предвиди отвеждането им, а материалите, от
които са изградени шахтите, да са трудногори-
ми, влагоустойчиви и биоустойчиви.
(2) Газопроводът преминава през стената на
шахтата през обсадна тръба.
(3) Шахтите на спирателната арматура в мес-
та, непредназначени за преминаване на транс-
портни средства и пешеходци, се проектират на
разстояние най-малко 0,15 m над терена.
(4) Местата на шахтите се маркират с трай-
ни знаци.
(5) В шахтите се предвижда компенсиращо
устройство, което осигурява монтаж и демон-
таж на спирателната арматура.
(6) Допуска се при стоманена фланцова ар-
матура с диаметър, по-голям от 300 mm, ком-
пенсиращото устройство по ал. 5 да се заменя с
демонтажна връзка.
(7) При стоманена арматура, присъединена
към тръбопровода чрез заваряване, не се изиск-
ва компенсиращо устройство или демонтажна
връзка.
Чл. 71. (1) Спирателната арматура по стени на
сгради се проектира на хоризонтално разстояние
от врати и отварящи се прозорци най-малко:
1. при газопроводи с налягане до 0,01 МРа
включително—0,5 m;
2. при газопроводи с налягане над 0,01 до
0,5 МРа включително—1 m;
3. при газопроводи с налягане над 0,5 до
1,6 МРа включително—5 m.
(2) За спирателната арматура, монтирана на
височина, по-голяма от 2,2 m, се проектира об-
служваща площадка от негорими материали.
Раздел VI
Преминаване през естествени и изкуствени
водни прегради
Чл. 72. (1) При преход на газопроводи през
реки направлението на преминаване се избира
на праволинейни, устойчиви на водното течение
участъци с полегати неразмивани брегове и при
минимална широчина на заливаната от високи-
те води крайбрежна ивица. Трасето се определя,
като се отчитат резултатите от хидрогеоложки-
те и хидроложките проучвания и предварително
необходимите корекции на реката.
(2) При подводно преминаване газопрово-
дът се проектира перпендикулярно на динамич-
ната ос на течението на реката, като се допуска
намаляване на ъгъла на пресичане до 60°.
(3) При подводно преминаване на газопро-
води през бързеи се предвиждат съответните
технически мероприятия за защита на газопро-
вода от действието на водното течение.
(4) Проектната кота на горната образуваща
на газопровода или горния ръб на затежнителя
при подводно преминаване през реки се опреде-
ля с 0,5 m по-ниско от прогнозирания размив на
коритото на реката, но не по-малко от 1 m под
котата на дъното на водния обект по време на
изграждането на разпределителния газопровод.
(5) Когато при пресичане на водни прегра-
ди леглото на газопровода е от скални почви,
разстоянието от горната образуваща на заси-
пания газопровод или горния ръб на затежни-
теля до котата на дъното на водния обект е
най-малко 0,5 m.
(6) При пресичане на реки с ускорено разми-
ващ се профил за укрепване дъното на реката в
района на пресичането се изграждат дънни
прагове след газопровода по посока на течени-
ето на реката, като те осигуряват височина на
насипа над газопровода най-малко 1 m.
(7) За газопроводните участъци в руслото на
реката се определя и маркира контролна зона
по дължината на подводното трасе.
(8) При преминаване на газопровод през
водни прегради със средна широчина, по-голя-
ма от 75 m, се предвижда резервен газопровод
или се взема друго техническо решение.
Чл. 73. (1) Участъците на подводно поло-
жените газопроводи от преходите в граници-
те на нивото на високите води и участъците,
преминаващи през блата, се осигуряват сре-
щу изплуване.
(2) При изчисляване на устойчивостта на
газопроводите срещу изплуване не се взема
предвид теглото на обратния насип в границите
на участъка.
(3) При преминаване на газопроводи през
реки се предвиждат мероприятия за укрепване
на бреговете в мястото на пресичане, когато
това е необходимо за опазване на газопровода.