Държавен вестник, бр. 73, 2011 г., стр. 68

СТР.  68	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  73
тръбопроводна система и контролни вентили или 
кранове към подходящи изпускателни отвори, 
както и за ефективно направляване на пяната чрез 
постоянни пръскачки към останалите основни 
пожароопасни зони в защитеното помещение. 
Съотношението на нарастване на пяната не 
надвишава 12 към 1.
4.3.2 Командните устройства на тези системи 
са леснодостъпни и лесни за боравене и са гру­
пирани заедно на колкото е възможно по-малко 
места, които е слабо вероятно да бъдат отрязани 
от пожар в защитеното помещение.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПО­
СТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.3.3 Стационарните пожарогасителни систе­
ми с пяна с малък коефициент на разширение 
съответстват на Кодекса за системите за про­
тивопожарна безопасност.
4.4 Стационарни пожарогасителни системи 
с пяна с висок коефициент на разширение в 
машинните отделения (правило 9)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПО­
СТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г., 
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
4.4.1 Всяка задължителна стационарна пожа­
рогасителна система с пяна с висок коефициент 
на разширение в машинните отделения може 
през постоянните си изпускателни отвори бър­
зо да освобождава количеството пяна, което 
е необходимо, за да се запълни най-голямото 
защитено пространство при най-малка норма 
от 1 m в дълбочина в минута. Количеството 
налична пенообразуваща течност е достатъчно 
за образуване на пяна, обемът на която е равен 
на пет пъти обема на най-голямото помещение. 
Съотношението на нарастване на пяната не 
надвишава 1000 към 1.
4.4.2 Тръбопроводите за пяна, въздухопрово­
дите към генератора за пяната и броят на пе­
нообразуващите агрегати осигуряват ефективно 
производство и разпределение на пяната.
4.4.3 Каналите за пяната, подавана от генерато­
ра, са така разположени, че пожар в защитеното 
помещение да не може да засегне оборудването 
за генериране на пяна.
4.4.4 Генераторът на пяна, енергийните му 
източници, пенообразуващата течност и команд­
ните устройства на системата са леснодостъпни 
и лесни за боравене и са групирани заедно на 
колкото е възможно по-малко места, които е 
слабо вероятно да бъдат изолирани от пожар в 
защитеното помещение.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПО­
СТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.4.5 Стационарните пожарогасителни систе­
ми с пяна за висок коефициент на разширение 
съответстват на Кодекса за системите за про­
тивопожарна безопасност.
4.5 Стационарни пожарогасителни системи за 
разпръскване на вода под налягане в машинните 
отделения (правило 10)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПО­
СТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г., 
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
4.5.1 Всяка задължителна стационарна пожа­
рогасителна система за разпръскване на вода 
под налягане в машинните отделения е оборуд­
вана с накрайници за разпръскване на вода от 
одобрен вид.
4.5.2 Броят и разпределението на накрай­
ниците осигуряват ефективно средно разпре­
деление на вода от най-малко 5 l/m2 за една 
минута в защитените помещения. В случай на 
необходимост в особено рискови пространства 
тази норма може да се увеличи. Накрайници се 
поставят над трюмовете, върху резервоарите и 
в други пространства, където е възможно да се 
разлее гориво, и също така над други специфични 
пожароопасни места в машинните отделения.
4.5.3 Системата може да бъде разделена на сек­
тори, като разпределителните вентили на всеки 
могат да се управляват от леснодостъпни места 
извън защитените помещения, които не могат 
да бъдат изолирани от огъня в тези помещения.
4.5.4 Системата се поддържа при необходи­
мото налягане, а помпата за доставяне на вода 
се задейства автоматично при спадане на наля­
гането в системата.
4.5.5 Помпата може да захранва едновремен­
но всички сектори на системата във всяко едно 
отделение, което е защитено с необходимото 
налягане. Помпата и командните устройства се 
инсталират извън защитеното помещение или 
помещения. Пожар в помещението или поме­
щенията, защитени със системата за пръскане 
на вода, не може да наруши функционирането 
на системата.
4.5.6 Предприемат се мерки да не се запушват 
накрайниците с нечистотии във водата или от 
корозия в тръбопровода, накрайниците, клапа­
ните и помпата.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПО­
СТРОЕНИ ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.5.7 Помпата може да се задвижва от са­
мостоятелен двигателен механизъм с вътрешно 
горене, но ако е зависима от енергозахранването 
от аварийния генератор, инсталиран в съответ­
ствие с изискванията на част Г от Глава II-1, 
този генератор може да се задвижва автома­
тично в случай на отказ на главното енергийно 
захранване, така че енергията, необходима за 
помпата по точка 4.5, да се предостави веднага. 
Когато помпата се задвижва от самостоятелен 
двигателен механизъм с вътрешно горене, той 
се разполага така, че пожар в защитеното по­
мещение да не може да засегне подаването на 
въздух за механизма.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПО­
СТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.5.8 Стационарната пожарогасителна сис­
тема за разпръскване на вода под налягане в 
машинните отделения съответства на Кодекса 
за системите за противопожарна безопасност.
5. Преносими пожарогасители (правило 6)