Държавен вестник, бр. 79, 2004 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  79
§ 20. В чл. 41 запетаите преди и след думите
“изградени с коаксиални кабели”, думите “изг-
радени с коаксиални кабели” и думата “коакси-
ален” се заличават.
§ 21. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) думите “с коаксиални кабели” се зали-
чават;
б) думите “коаксиалния кабел” се заменят с
думата “кабела”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) При изграждане, поддържане и използ-
ване на кабелните мрежи се спазват изисквани-
ята на БДС ЕN 50 083—1:2000+А1+А2 “Систе-
ми кабелни разпределителни за радио-, телеви-
зионни и мултимедийни интерактивни сигна-
ли. Част 1: Изисквания за безопасност” и на
техническите предписания за безопасност, оп-
ределени съгласно приложение № 3.”
§ 22. В допълнителните разпоредби се пра-
вят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, изречение първо след думите “съоб-
щителни кабели” се поставя точка и текстът до
края на параграфа се заличава.
2. В § 2 се създават т. 8, 9 и 10:
“8. “главна станция” е съвкупност от устройс-
тва, включени между приемните антени или дру-
гите източници на сигнали и останалата част на
кабелната мрежа, в които се извършва обработ-
ката на сигналите, подлежащи на разпределение;
9. “галваничен изолатор” е устройство, кое-
то осигурява електрическо разделяне в опреде-
лен честотен обхват;
10. “разрядник” са искров разрядник, огра-
ничител на напрежение или полупроводниково
устройство, които ограничават импулсното
напрежение между две части в защитаваното
пространство.”
§ 23. В преходните и заключителните разпо-
редби се правят следните изменения:
1. Параграф 3 се изменя така:
“§ 3. Тази наредба се издава на основание § 18,
ал. 7 от заключителните разпоредби на ЗУТ.”
2. Параграф 5 се отменя.
3. Параграф 6 се изменя така:
“§ 6. Указания по прилагане на наредбата
дават министърът на регионалното развитие и
благоустройството и министърът на транспор-
та и съобщенията.”
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
В. Церовски
Министър на транспорта и съобщенията:
Н. Василев
Приложение № 3
към чл. 42, ал. 2
Технически предписания за безопасност на
кабелни разпределителни мрежи за радио- и
телевизионни сигнали
1. Общи положения
1.1. Техническите предписания определят основ-
ните изисквания за безопасност на кабелните раз-
пределителни мрежи за радио- и телевизионни
сигнали, наричани за краткост “кабелни мрежи”.
1.2. Техническите предписания се отнасят за за-
щитата срещу поражения от електрически ток и за
мълниезащитата. Те се прилагат при проектиране-
то, изграждането и техническата експлоатация
(поддържането) на кабелните мрежи.
1.3. Кабелните мрежи трябва да отговарят на изис-
кванията на специализираната нормативна уредба и
на актуалното издание на БДС ЕN 50 083—
1:2000+А1+А2 “Системи кабелни разпределителни
за радио-, телевизионни и мултимедийни интерак-
тивни сигнали. Част 1: Изисквания за безопасност”.
1.4. Примерна обобщена схема на кабелна мре-
жа е дадена на фиг. 1. В зависимост от условията за
изграждане на кабелната мрежа някои от елемен-
тите, показани на фиг. 1, могат да бъдат обединени
или да отпаднат. Обобщената схема дава възмож-
ност за удобно представяне на отделните елементи
на кабелната мрежа и за диференцирано насочване
на съответните изисквания.
1.5. При проектирането на кабелните мрежи се
предвиждат мерки за защита срещу поражения от
електрически ток и за мълниезащита в съответст-
вие с нормативните актове, в които са определени
изискванията към тях, и тези предписания.
1.6. При изграждането на кабелните мрежи се
изпълняват проектните решения, влагат се градив-
ни елементи с изискваното качество и се провеждат
необходимите проверки и изпитвания за установя-
ване съответствието на изпълнението с проекта.
1.7. При техническата експлоатация на кабел-
ните мрежи се поддържа ефективността на мерки-
те за защита срещу поражения от електрически ток
и на мълниезащитата чрез провеждане на контрол-
ни проверки и измервания (изпитвания).
1.8. При избора на мерки за защита срещу пора-
жения от електрически ток се отчитат както нор-
малните условия на експлоатация на кабелните
мрежи, така и ненормалните условия, които е било
възможно да бъдат предвидени.
1.9. Приема се, че защитата срещу директен
допир е осигурена, когато елементите на кабелни-
те мрежи имат степен на защита срещу прониква-
не на тела не по-ниска от IP 2Х, при условие че
няма да се използват инструменти или други по-
мощни средства за снемане на части от обвивките.
1.10. По правило за защита срещу индиректен
допир се използват защитни мерки без защитен
проводник. Когато при съответна обосновка се
използват защитни мерки със защитен проводник,
се препоръчва защита от токове с нулева последо-
вателност, а защитните клеми на елементите на
кабелната мрежа не трябва да имат електрическа
връзка с неутралния проводник на захранващата
електрическа мрежа.
1.11. Градивните елементи на кабелните мре-
жи, които се захранват с променливо напрежение
до 65 V от разделящ трансформатор, не подлежат
на защита срещу индиректен допир. Това не изк-
лючва наличието на защитни клеми, както и зазе-
мяване за изравняване на потенциалите или за
целите на екранирането.
1.12. Устройствата с мрежово захранване в глав-
ната станция и всички активни устройства се мон-
тират в помещения и зони с нормална пожарна
опасност съгласно Наредба № 2 от 1987 г. за проти-
вопожарните строително-технически норми (обн.,
ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.;
актуализирана редакция, отпечатана заедно с Про-
тивопожарните строително-технически норми в
официално издание на Министерството на вътреш-
ните работи и Министерството на териториалното
развитие и строителството чрез Българска строи-
телна камара, С., 1994 г.).