Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 166

СТР.  166	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  62
(23) Автоматична ресинхронизация на гене­
риращия модул след непредвидено изключване 
от електропреносната мрежа не се допуска. 
Ресинхронизация може да се осъществи само 
след разрешение от оператора на електро­
преносната мрежа.
(24) Синхронните модули от ТЕЦ, ВЕЦ, 
газова електрическа централа и газово-парова 
електрическа централа, наричана по-нататък 
ГПЕЦ, трябва да са пригодени за надеждно 
преминаване от произволна работна точка 
към отделяне от електропреносната мрежа 
(хвърляне на товар) и режим на захранване на 
собствени нужди. При това агрегатите трябва 
да са в състояние да работят най-малко два 
часа в този режим. Минималното време за 
повторно синхронизиране на агрегатите на 
тези модули след изключването си от елек­
тропреносната мрежа е 15 min.
(25) След смущение в електропреносната 
мрежа следаварийното възстановяване стой­
ността на активната мощност на синхронните 
модули трябва да се осъществи в рамките на 
1,5 s. При парковите модули възстановяването 
започва след 0,15 s, максималното време е 
1,5 s и големината е достигане предходното 
задание по активна мощност с точност 10 %.
(26) Операторът на електропреносната 
мрежа специфицира съдържанието на обмена 
на информация и точен списък на данните от 
генериращия модул.
(27) Генериращият модул се изключва 
автоматично от електропреносната мрежа 
при загуба на синхронизъм или при повреда 
в регулиращите или управляващите системи, 
което се уговаря с оператора на електропре­
носната мрежа.
(28) Операторът на електропреносната мре­
жа има право да специфицира параметрите 
за качеството на произведената електрическа 
енергия. Когато произведената електрическа 
енергия не отговаря на критериите за качест­
во, операторът на електропреносната мрежа 
има право да прекрати достъпа на съответ­
ния производител до тази мрежа, като не му 
дължи компенсации в този случай. Контрол 
по изпълнението на изискванията може да се 
осъществява със специализирана измервателна 
апаратура (регистратори или мрежови ана­
лизатори), като настройките и техническите 
характеристики се съгласуват с оператора на 
електропреносната мрежа.
(29) По искане на оператора на електропре­
носната мрежа собственикът на генериращия 
модул трябва да осигури технически данни за 
изчисляване на ток на к.с. и модели за симу­
лация със: синхронен генератор и първичен 
двигател; регулатор на мощността; възбуди­
телна система с PSS; модели на защити и 
преобразуватели.
(30) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа специфицира необходи­
мостта при даден парков модул от изкуствен 
инерционен момент при бързи изменения на 
честотата (преходни процеси).
(31) По искане на оператора на електро­
преносната мрежа при възстановяване на 
системата синхронните модули трябва да имат 
способност за пускане без външно захранване 
на собствените нужди (черен старт) в рамките 
на период, съгласуван с оператора на елек­
тропреносната мрежа, и да имат способността 
да участват в експлоатация в островен режим 
или енергиен коридор.
(32) Действието и настройките на ре­
гулиращите системи, релейните защити и 
автоматики на генериращия модул, имащи 
отношение към стабилността на електропре­
носната мрежа, се координират с оператора 
на електропреносната мрежа.
(33) По искане на оператора на електро­
преносната мрежа синхронните модули на 
ВЕЦ са длъжни да приемат и изпълняват:
1. групово управление по активна мощност 
и честота, ако операторът на електропренос­
ната мрежа го изисква;
2. групово управление по напрежение и 
реактивна мощност.
(34) По искане на оператора на електро­
преносната мрежа синхронните модули на 
термичните електрически централи са длъжни 
да приемат и изпълняват групово управление 
на възбуждането (ГУВ) по напрежение и ре­
активна мощност.
(35) Парковите модули за производство на 
електрическа енергия са длъжни да изпълняват 
следните технически и режимни изисквания:
1. да предоставят и съгласуват с оператора 
на електропреносната мрежа техническите 
параметри на основното електрооборудване, 
което възнамеряват да инсталират и присъе­
динят към електропреносната мрежа;
2. повишаващите трансформатори трябва 
да могат да регулират напрежението под 
товар в диапазон, съгласуван с оператора на 
електропреносната мрежа;
3. не се допуска работа на парковите модули 
в островен режим;
4. допустимата несиметрия на напреже­
нията, предизвикана от парковите модули в 
мястото на присъединяване към електропре­
носната мрежа, е 2,0 %;
5. допустимото внасяне на хармоници 
от парковите модули в мястото на присъе­
диняване към електропреносната мрежа е: 
THD <= 3 %;
6. допустимите трептения (фликер), които 
може да внесат парковите модули в мястото 
на присъединяване към електропреносната 
мрежа, са: Pst <= 0,8, Plt <= 0,6;
7. да са оборудвани с честотна защита, която 
да ги изключва от електропреносната мрежа 
при отклонение на честотата извън диапазона 
47,5 Hz ... 50,3 Hz, с времезакъснение 2,0 s.
(36) При понижена пропускателна способ­
ност на електропреносната мрежа и опасност 
от повреди операторът на електропреносната 
мрежа има право да ограничава генерацията 
на модулите за производство на електрическа