Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 47

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
(2) Всички електрически ютии с шнурове
трябва да се включват към мрежата чрез апа-
рати в закрито изпълнение, монтирани на
масите за гладене.
Чл. 641. Поставките за ютиите трябва да
бъдат от негорим топлоизолационен материал.
Чл. 642. Вентилационните камери в перал-
ните и баните трябва да имат електрическо
осветление.
Чл. 643. Основният ремонт на електродви-
гателите се извършва с периодичност, която
се определя от отговорника за техническата
експлоатация на енергообзавеждането, в за-
висимост от местните условия, но най-малко
1 път на 2 години.
Чл. 644. Съпротивлението на изолацията на
електрическите съоръжения в пералните и ба-
ните трябва да се измерва:
1. в сухите помещения—1 път в годината;
2. в особено опасните влажни помещения—
1 път на тримесечие.
Чл. 645. (1) В пералните цехове, парните от-
деления и вано-душовите зали, в съблекалните и
в тоалетните корпусите на осветителните тела,
фасунгите и другите монтирани апарати трябва
да имат съответната степен на защита.
(2) Не се допуска в помещенията по ал. 1 да
се монтират прекъсвачи и контакти. Премина-
ванията през стените трябва да бъдат изпълне-
ни със специални кабели.
Чл. 646. Съпротивленията на заземителните
уредби трябва да се измерват най-малко 1 път на
6 месеца. Пълен контрол на заземителните уред-
би се извършва в съответствие с изискванията
на наредбата и съгласно приложение № 9.
Г л а в а  д в а д е с е т а
ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ
Чл. 647. (1) Тази глава се отнася за техни-
ческата експлоатация на всички устройства за
защита от пренапрежения на електрическите
уредби за променливо напрежение до 220 kV.
(2) Устройствата за защита от пренапрежения
трябва да удовлетворяват изискванията на Наред-
бата за устройство на електрическите уредби.
Чл. 648. Системите за защита от пренапре-
жения трябва да бъдат комплектувани със след-
ната техническа документация:
1. проект за защитната инсталация, съгласу-
ван с електроснабдителното предприятие и с
органите за пожарна безопасност;
2. протокол за изпитване на вентилните от-
води до и след монтажа им;
3. протокол за монтиране на тръбните отводи;
4. протоколи за измерването на преходното
съпротивление на заземленията на защитните
устройства.
Чл. 649. Организацията, която експлоатира
защитните устройства, трябва да разполага с
данни за:
1. разположението на вентилните, тръбните
и искровите отводи (тип на отвода, разстояние
по проводниците от вентилните отводи до си-
ловите и измервателните трансформатори и
разединителите);
2. заземителните съпротивления на стълбо-
вете, на които са монтирани мълниезащитни
устройства;
3. големината на специфичното електричес-
ко съпротивление на почвата в близост до под-
станциите;
4. пресичането на въздушните линии с дру-
ги електропроводни и съобщителни линии, от-
клонения от въздушни мрежи, положени ка-
бели и др.
Чл. 650. (1) Проверка с демонтиране на тръб-
ните отводи, които през зимния период се оста-
вят включени, се извършва 1 път на 3 години.
(2) Върхова ревизия без демонтиране на тръб-
ните отводи в зоните с интензивно замърсяване
се извършва по местна инструкция. След гръ-
мотевичния сезон задействалите отводи се под-
лагат на извънредна проверка с демонтиране.
Чл. 651. Вентилните и тръбните отводи тряб-
ва да се изпитват периодично в срокове, устано-
вени в местна инструкция, но най-малко 1 път
на 3 години. Вентилните отводи за защита на
въртящи се машини се изпитват ежегодно.
Чл. 652. При профилактични изпитвания на
вентилните отводи трябва да се извършват:
1. измерване на съпротивлението на отводи-
те с мегаомметър за 2500 V—1 път на 3 години
и при ремонт на съоръжението, към което е
включен отводът; оценката за състоянието на
отвода се извършва чрез съпоставяне на стой-
ността на съпротивлението с резултатите от
предишните измервания;
2. измерване на тока на проводимостта при
прилагане на постоянно напрежение; измервани-
ята се извършват за всички отводи 1 път на 3 годи-
ни, а също и след разместването им или след осно-
вен ремонт; извънредни измервания се извършват
и в случаите, когато измерванията с мегаомметър
показват значително (30 на сто и повече) измене-
ние на съпротивлението на отвода;
3. измерване на пробивното напрежение на
искровите междини при промишлена честота—
1 път на 6 години.
Чл. 653. Оглед на тръбните отводи, монти-
рани на ВЛ, се извършва от земята при:
1. всеки пореден обход на ВЛ;
2. изключване на ВЛ или при задействане на
устройството за АПВ след гръмотевична буря,
ако има съмнение за пробив в изолацията (зем-
но съединение).
Чл. 654. Оглед на средствата за защита от
пренапрежения се извършва:
1. в подстанции с дежурен персонал—по време
на поредния обход, а също и след гръмотевична
буря, причинила трайно земно съединение;
2. в подстанции без постоянен дежурен пер-
сонал—при огледа на всички съоръжения.
Чл. 655. Тръбните отводи, монтирани на
изводите в подстанциите, се оглеждат от дежур-
ния персонал периодично заедно с основните
съоръжения, а също и след гръмотевична буря
в района на подстанцията.
Чл. 656. (1) В мрежи, които работят с ком-
пенсация на капацитивните токове, напреже-
нието на несиметрия не трябва да превишава
0,75 на сто от фазното напрежение.