Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 78

СТР.  78	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
§ 332. В чл. 567 след абревиатурата „ЛЗТ“ 
се добавят думите „и ГГ“.
§ 333. В чл. 568, ал. 2 думата „(канала)“ 
се заличава, а думите „5000 m“ се заменят с 
„2000 m“.
§ 334. Член 570 се изменя така:
„Чл. 570. Разстоянието от наливно-изливни 
пристани за ЛЗТ и ГТ до различни обекти се 
определя при спазване изискванията на раз-
дели „Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория“ 
и „Складове за ЛЗТ и ГТ от II категория“. 
Разстоянията от пристани за ГГ се определят 
като за течности с пламна температура до 
28 °С включително.“
§ 335. В чл. 571 думите „инвентара за на-
ливно-изливните операции“ се заменят със 
„съоръжения, обслужващи наливно-изливните 
операции“.
§ 336. В чл. 578, ал. 2, т. 3 абревиатурата 
„ДКГВ“ се заменя с „ДЕГ“.
§ 337. В чл. 580, ал. 1 думите „300 m“ се 
заменят с „200 m“, а думите „3000 m“ се заме-
нят с „1000 m“.
§ 338. В чл. 581, ал. 1 думите „при спазване 
изискванията“ се заменят с „по реда“.
§ 339. В чл. 582 ал. 2 се изменя така:
„(2) Допуска се в изпарителите на втечнен 
газ да се използват електрически нагревателни 
прибори, при условие че са предвидени със 
съответната категория на защита в зависимост 
от класа на зоната с потенциално експлозивна 
атмосфера.“
§ 340. В чл. 583, ал. 2, изречение първо след 
думата „вместимост“ се добавя предлогът „до“.
§ 341. В чл. 584 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1, табл. 55 се добавят редове с но-
мера по ред 8 и 9:
„
8.
Надземен ре-
зервоар (сфе-
ричен и хо-
ри з он т а лен) 
за втечнени 
горими газове
Подземни ре-
зервоари за ЛЗТ 
и ГТ
 
2D, но най-
малко 5 m
9.
Подземен ре-
зервоар (сфе-
ричен и хо-
ри з он т а лен) 
за втечнени 
горими газове
Надземни ре-
зервоари за ЛЗТ 
и ГТ
 
2D, но най-
малко 5 m
“
2. В ал. 3 думите „2000 m3“ се заменят с 
„200 m3“.
§ 342. Член 589 се изменя така:
„Чл. 589. Складовете за втечнени горими 
газове от I категория се проектират в произ-
водствено-складови територии.“
§ 343. В чл. 595 след думата „вместимост“ 
се добавя предлогът „до“.
§ 344. Член 599 се изменя така:
„Чл. 599. Складовете от този раздел обхва-
щат групови инсталации за съхраняване на 
втечнени горими газове в резервоари с обща 
вместимост до 50 m3 или три и повече бутилки в 
един шкаф, предназначени за сгради от класове 
по функционална пожарна опасност Ф1 – Ф5.“
§ 345. В чл. 601, ал. 1, табл. 62, номер по 
ред 1, подточки „а“, „б“ и „в“ и номер по ред 
2 колони 10 и 11 се изменят така:
„
50
25
50
25
80
40
30
15
§ 346. В чл. 604 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бутилковите групови инсталации се про-
ектират по реда на Наредбата за устройството, 
безопасната експлоатация и техническия надзор 
на газовите съоръжения и инсталации за втеч-
нени въглеводородни газове и на Наредбата за 
устройството, безопасната експлоатация и тех-
ническия надзор на съоръжения под налягане.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „1500 l“ се заменят с „1000 l“.
§ 347. В чл. 605 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разрешава се съхраняване на бутилки с 
втечнени горими газове в едноетажни надземни 
хранилища от I и II степен на огнеустойчивост 
и на открито под навеси от продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2, защитени 
от преки слънчеви лъчи. Общият геометри-
чен обем на съхраняваните втечнени горими 
газове е не повече от 120 m3. Газобутилковите 
инсталации се разделят посредством стени с 
огнеустойчивост ЕІ 120 на отделни секции с 
вместимост до 20 m3.“
§ 348. В чл. 608, ал. 1 след думата „вмести-
мост“ се добавя предлогът „до“.
§ 349. В чл. 610 думите „при спазване изис-
кванията“ се заменят с „по реда“.
§ 350. В чл. 611 т. 4 се изменя така:
„4. комплексни автоснабдителни станции с 
повече от един вид гориво по т. 1, 2 и 3.“
§ 351. В чл. 612 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Обслужващите сгради на автоснабдител-
ните станции се проектират едноетажни, като 
допустимата застроена площ между брандма-
уерите се определя по табл. 4.
(5) Разрешава се обслужващите сгради от 
I и II степен на огнеустойчивост да бъдат до 
три етажа, като застроената площ между бран-
дмауерите се определя по табл. 4.
(6) В обслужващите сгради не се разрешава 
устройването на помещения от друг клас по 
функционална пожарна опасност, с изключе-
ние на помещенията от клас Ф1.4, Ф3.1, Ф3.2, 
Ф3.4 и Ф4.2 в сградите от I и II степен на 
огнеустойчивост.“
“