Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 62

СТР.  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  46
б) проверка както за схема ТN съобразно 
т. 1, когато при втори дефект в друга верига 
условията са аналогични на тези за схема ТN;
в) проверка както за схема ТТ съобразно 
т. 2, когато при втори дефект в друга верига 
условията са аналогични на тези за схема ТТ.
Чл. 73. (1) Чрез функционалните изпитвания 
се проверява дали градивните елементи на 
електрическата уредба са монтирани правилно 
и са инсталирани и настроени съобразно изиск­
ванията на проекта, приложимите нормативни 
актове и указанията на производителите.
(2) Защитните устройства се подлагат на 
функционални изпитвания, ако е необходимо, 
за да се провери дали те са правилно инста­
лирани и настроени (регулирани).
Чл. 74. (1) За резултатите от началната 
проверка се изготвя начален доклад.
(2) Началният доклад включва:
1. отчет за извършените прегледи;
2. подробен отчет за изпитаните вериги и 
резултатите от изпитванията.
(3) В подробния отчет за изпитаните вериги 
и резултатите от изпитванията трябва да са 
идентифицирани всички вериги, включително 
защитните устройства, и трябва да се дават 
резултатите от изпитванията и взетите мерки.
(4) При начална проверка на изменения или 
допълнения на съществуваща уредба докладът 
може да съдържа препоръки за поправки и 
усъвършенствания, ако са уместни.
(5) Началният доклад трябва да дава пре­
поръка за периода между датата на началната 
проверка и датата на първата периодична 
проверка.
(6) Началният доклад трябва да бъде под­
писан или заверен по друг начин от едно или 
повече квалифицирани лица, компетентни в 
областта на проверката.
Чл. 75. Всички дефекти или пропуски, 
установени при началната проверка, трябва 
да бъдат отстранени (елиминирани), преди 
изпълнителят да обяви, че уредбата отговаря 
на изискванията.
Г л а в а  ш е с т а
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 76. Завършените електромонтажни 
работи се приемат при условията и по реда 
на чл. 177 от Закона за устройство на терито­
рията (ЗУТ) и на Наредба № 3 от 2007 г. за 
технически правила и нормативи за контрол и 
приемане на електромонтажните работи (ДВ, 
бр. 78 от 2007 г.).
Чл. 77. Техническите протоколи и акто­
вете за въвеждане в експлоатация трябва да 
са оформени преди пускането на съответната 
електрическа уредба в пробна експлоатация.
Чл. 78. (1) Приемателно-предавателната 
документация трябва да съдържа най-малко:
1. актове за скрити работи при изграждане 
на заземители и полагане на силови захран­
ващи кабели;
2. протоколи за измерване на съпротивле­
нието на основните заземители без разделяне 
с естествените заземители и за съпротивление 
на повторните заземители с разделяне от ос­
новните заземители;
3. протоколи за проверка на електриче­
ската връзка между заземители и заземявани 
елементи;
4. протоколи за измерено съпротивление на 
изолацията, а в случаите по чл. 66, ал. 2 – и 
протоколи за проверка на електрическата якост 
на изолацията;
5. протоколи за измерен импеданс на кон­
турите „фаза – неутрала“, „фаза – защитен 
проводник“ и/или „фаза – проводник PEN“;
6. окончателни принципни и монтажни 
електрически схеми;
7. указания за провеждане на поддръжката.
(2) При въвеждането в експлоатация на 
електрически уредби се представят и други 
документи, свързани с осигуряване на безо­
пасността, като:
1. актове за проверка и установяване на 
работоспособността на устройствата за защи­
та и за блокировка, когато за осигуряване на 
безопасността са предвидени такива;
2. протоколи за съответствие на предупре­
дителните надписи и маркировката на таблата, 
кабелите, съоръженията и др.;
3. протоколи за съответствие с изискванията 
за защита срещу поражения от електрически 
ток по следните показатели:
а) защита срещу директен допир;
б) защита при индиректен допир;
4. инструкции за безопасност при експлоата­
цията и други документи, определени в проекта.
Чл. 79. За осигуряване на защитата срещу 
поражения от електрически ток при приемането 
на електрически уредби, на части и на отделни 
съоръжения (оборудване) от тях проверките 
трябва да се извършват, както следва:
1. проверката на съпротивлението на заземи­
телните уредби и качеството на електрическите 
връзки на заземителните уредби с елементите, 
които подлежат на заземяване, се извършва 
преди подаване на напрежение и в съответствие 
с изискванията на Наредба № 3 от 2007 г. за 
технически правила и нормативи за контрол и 
приемане на електромонтажните работи;
2. проверката на съпротивлението на електри­
ческата изолация се извършва преди подаване 
на напрежение и в съответствие с изисквани­
ята на Наредба № 3 от 2007 г. за технически 
правила и нормативи за контрол и приемане 
на електромонтажните работи;
3. проверката на защитата срещу директен до­
пир се извършва след окончателното завършване 
на електромонтажните работи в съответствие 
с изискванията на приложение № 1;