Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
присъединението). Оперативните вериги и ве-
ригите за управление се проверяват чрез функ-
ционални проби.
Чл. 751. Работите по устройствата на РЗА,
които могат да предизвикат тяхното заработ-
ване и изключване на защитаваното или други
присъединения, се извършват по реда на наряд-
ната система или разрешената заявка.
Чл. 752. Устройствата за проверка и изпит-
ване на РЗА се захранват от специално монти-
рани контакти на релейните и командните таб-
ла (пултове, шкафове и други), разположени в
командните и релейните зали, в разпределител-
ните устройства на електрическите централи,
подстанции и на други места.
Чл. 753. (1) Дежурният оперативен персо-
нал изпробва и контролира:
1. изправността на предпазителите със сто-
пяема жичка или на автоматичните предпази-
тели във веригите за управление и защита;
2. действието на прекъсвачите и другите
съоръжения;
3. положението на превключващите устройс-
тва (ключове за управление, превключватели,
изпитвателни блокове и др.), монтирани на
таблата и шкафовете за РЗА и на таблата и
пултовете за управление;
4. обмяната на сигналите на високочестот-
ните защити;
5. тока на небаланс на диференциалната за-
щита на шини;
6. напрежението на небаланс в отворения три-
ъгълник на трансформаторите за напрежение;
7. каналите за ускоряване на релейните за-
щити и каналите, използвани за противоава-
рийна автоматика;
8. изправността на релейните защити и елек-
троавтоматики чрез техните устройства за сиг-
нализация.
(2) Периодичността за контролиране на из-
правността и изпробването на устройствата на
РЗА и действията на дежурния оперативен пер-
сонал при поява на отклонение от нормите се
определя от местните инструкции.
Чл. 754. (1) При отстраняване на повреди на
неотговорни контролни кабели с метална об-
вивка или при тяхното удължаване в условията
на експлоатация съединяването на жилата се
извършва чрез поставяне на херметични муфи,
всяка от които подлежи на регистрация.
(2) На всеки 50 m от кабела не може да има
повече от една муфа.
(3) Кабелите с поливинилхлоридна или гуме-
на изолация се съединяват с муфи от епоксидна
смола или на междинни (преходни) клемореди.
Чл. 755. (1) Не се допуска работа на токови
трансформатори с отворени вторични намот-
ки. Те са винаги затворени през релета, апарати
или са съединени накъсо.
(2) Вторичните вериги на токовите и напре-
женовите трансформатори се заземяват само в
местата, предвидени в проекта.
Чл. 756. (1) Самопишещите апарати с авто-
матично ускоряване на записа при авариен ре-
жим, осцилопертурбографите, в това число тех-
ните пускови органи, фиксиращите апарати
(амперметри, ватметри, омметри), фиксатори-
те за определяне мястото на късите съедине-
ния, регистраторите на аварийни преходни про-
цеси и другите устройства, използвани за ана-
лиза на работата на РЗА и за определяне на
мястото на повредата по ВЛ, се поддържат в
постоянна готовност за действие.
(2) Извеждането и въвеждането на устройс-
твата по ал. 1 се разрешават от оператора на
мрежата.
(3) Настройването, както и промяната на
настройките на автоматичните регистратори на
преходни процеси се извършват само от лица с
разрешен достъп до тях чрез специален код.
Заверена разпечатка на новата конфигурация
настройки се предоставя на съответните лица,
отговорни за РЗА в енергийното предприятие и
в електроенергийната система.
Чл. 757. (1) В оперативните вериги се осигу-
рява селективно действие на защитните средст-
ва (предпазители и автоматични предпазители).
(2) На автоматичните предпазители и на
предпазителите със стопяема жичка се поставя
маркировка (номинален ток, напрежение и
предназначение).
Чл. 758. (1) На таблата (шкафовете), по които
дежурният персонал извършва превключване с
помощта на ключове, превключватели, изпитва-
телни блокове и други приспособления, се поста-
вя указание с положението на тези превключва-
щи устройства за всички използвани режими.
(2) Последователността на превключвания-
та по ал. 1 се записва в оперативния дневник.
Чл. 759. Превключващите устройства във
веригите на РЗА, поставени на таблата за уп-
равление и за РЗА, се разполагат на видно мяс-
то, като еднотипните превключвания с тях се
извършват по един и същи начин.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  ш е с т а
ОСВЕТЛЕНИЕ
Чл. 760. (1) Работното, аварийното и евакуа-
ционното осветление в помещенията и на от-
критите площи в енергийните обекти се поддър-
жа постоянно в изправност и осигурява освете-
ност съгласно действащите норми за осветеност
на работни места в промишлени предприятия.
(2) Светлинната сигнализация на комините
и другите високи съоръжения отговаря на изис-
кванията на правилата за маркировка и свет-
линна сигнализация на високи съоръжения.
Чл. 761. (1) Аварийното осветление в коман-
дните зали осигурява осветеност не по-малко
от 30 lx върху челните повърхности на централ-
ните и командните табла за управление в елек-
трическите централи, подстанции и диспечерс-
ки пунктове.
(2) Евакуационното осветление осигурява
осветеност не по-малко от 20 lx в проходите и
стълбищата, през които се извършва евакуаци-
ята на работещите в енергийния обект.
(3) Осветителните тела за аварийно освет-
ление се отличават от осветителните тела на
работното осветление по цвета или формата си
или се означават със специален знак.