Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 29

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
1. измерване с мегаомметър 2500 V на съ-
противлението на изолацията спрямо земя на
главния шинопровод и на всички нормално
намиращи се под напрежение части на елек-
тролитните вани;
2. проверка на плътността на контактите в
електрическата верига чрез измерване на пада
на напрежението в тях при номиналната стой-
ност на тока.
Чл. 349. (1) Външен преглед на намиращите
се в експлоатация уредби се извършва веднъж
на смяна.
(2) При прегледа се проверяват:
1. температурата на контактите;
2. липсата на земни съединения, предизви-
кани от метални предмети или кристални соли;
3. целостта на изолацията и замърсяването
на повърхността на изолаторите и изолацион-
ните подложки;
4. стойността на потенциалите в двата края
на серията електролитни вани по отношение на
земята;
5. наличието на защитни средства и приспо-
собления.
Чл. 350. Падът на напрежението в болтови-
те съединения трябва да се измерва най-малко
1 път на 6 месеца. Контактите, подложени на
въздействието на високи температури, трябва
да се проверяват най-малко 1 път на 2 месеца.
Чл. 351. (1) Прегледите и ремонтите на всич-
ки елементи на тоководещата мрежа трябва да
се извършват едновременно с основните ремон-
ти на електролитните вани с периодичност,
която се определя с местна инструкция.
(2) Контактите, разединителите и участъци-
те на шинопроводите, които са подложени на
корозия, температурни влияния или механич-
ни въздействия, се ремонтират с периодичност,
определена с местна инструкция, но най-малко
1 път в годината.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИ УРЕДБИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 352. Тази глава се отнася за техническата
експлоатация на всички видове електротермич-
ни уредби на предприятията (организациите).
Устройството и защитата на електротермични-
те уредби трябва да съответстват на Наредбата
за устройство на електрическите уредби.
Чл. 353. При експлоатацията на електротер-
мични уредби трябва да се изпълняват и изис-
кванията на другите глави от наредбата, които
се отнасят за експлоатацията на отделните еле-
менти на уредбата, като електрически двигате-
ли, трансформатори, прекъсвачи, кондензатор-
ни уредби, средства за измерване и други апара-
ти и устройства, които са съставна част на елек-
тротермичните уредби, а също и изискванията
на експлоатационните инструкции на произво-
дителите на електротермичните уредби.
Чл. 354. Електротермичните уредби трябва
да са комплектувани с монтажни електрически
схеми, с технически паспорти с основните кон-
структивни и експлоатационни параметри
(вместимост, максимална производителност,
мощност, фактор на мощността, работна тем-
пература и др.).
Чл. 355. (1) За всяка електротермична уредба
трябва да бъдат определени по опитен път ико-
номичният и технически целесъобразният пъл-
неж (за еднократно пълнене) за съответния про-
цес на топене и разтопявана марка метал, както
и за процесите на термична обработка и обра-
ботваните изделия. Икономичният пълнеж тряб-
ва да отговаря на изискванията за най-добро
използване на обема на пещта при минимален
специфичен разход на електрическа енергия.
(2) За електрическите пещи по опитен път
трябва да бъдат определени икономичната ско-
рост на движение на изделията в пещта, тяхното
количество и методът на пълненето на пещите.
Чл. 356. Графикът на планово-профилактич-
ните прегледи се одобрява от отговорника за
техническата експлоатация на енергообзавеж-
дането на предприятието с местна инструкция,
в която се вземат под внимание инструкциите
на производителя.
Чл. 357. (1) Електротермичните уредби трябва
да се обслужват от висококвалифициран елек-
тротехнически персонал, който познава конст-
рукцията на електротермичните агрегати и нор-
мативните актове по безопасност на труда при
тяхното обслужване, и от висококвалифицира-
ни работници, добре запознати с технологични-
те процеси и обучени по правилата за безопас-
ност на труда и експлоатация на тези уредби.
(2) Технологичният персонал, който обслуж-
ва електротехнологични съоръжения, трябва да
има втора квалификационна група по безопас-
ност на труда.
Чл. 358. Когато електротермичната уредба се
намира в отделно помещение, забранява се да се
извършват каквито и да било работи в това по-
мещение, които не са свързани с обслужването
и ремонта на тези уредби.
Чл. 359. На всяка дъгова електрическа пещ за
топене на стомана трябва да бъдат снети работ-
ните характеристики за всички степени на вто-
рично напрежение и за всички степени на реак-
танса на дросела. Когато в цеха има няколко елек-
трически пещи с еднакви параметри, снемането
на характеристиките се извършва на една от тях.
Чл. 360. Съгласуването на настройката на
токовата защита с действието на автоматичния
регулатор на дъговата електрическа пещ тряб-
ва да се извършва чрез увеличаване на тока на
задействане на релето, на времезакъснението
на релето или на скоростта на повдигането на
електродите и само в краен случай—чрез уве-
личаване на реактивното съпротивление на
уредбата. При това токът на задействане тряб-
ва да бъде не по-голям от 3ч3,5-кратната стой-
ност на номиналния ток, а времезакъснение-
то—не по-голямо от 10 s.
Чл. 361. Настройката на автоматичния ре-
гулатор на електродите на дъговите електри-
чески пещи за топене на стомана, както и кон-
тролът и обслужването му трябва да се извър-
шват в пълно съответствие с инструкциите на
производителя и при оптимален режим на пе-
щите. Положенията на всички регулиращи съ-