Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 47

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47  
Чл. 60. (1) Вакуумните станции се проек-
тират както обикновените помпени станции, 
като допълнително включват най-малко две 
вакуумни устройства с еднаква производи-
телност и затворен вакуумен или помпено-
черпателен резервоар.
(2) До вътрешността на вакуумните или 
помпено-черпателните резервоари се осигу-
рява достъп за поддържане и почистване.
(3) При проектирането на вакуумните стан-
ции се предвижда резервно електрозахранване 
като втори независим енергиен източник.
Чл. 61. (1) Според начина и мястото на 
монтиране вакуумните резервоари може да 
се проектират:
1. хоризонтални;
2. вертикални;
3. в обща сграда заедно с вакуумпомпата 
и нагнетателната помпа;
4. вкопани, извън сградата на вакуумната 
станция.
(2) Минималният обем на вакуумните ре-
зервоари се определя при отчитане на макси-
малната честота на включване на вакуумните 
помпи и на работния обхват на вакуума.
(3) Помпено-черпателните резервоари се 
проектират с минимален обем 0,4 m3 за всяка 
монтирана помпа.
(4) За създаване на вакуум се предвиждат 
подходящи помпи в съответствие с парамет­
рите на отпадъчните води и конкретните 
хидравлични условия.
(5) Броят и производителността на ра-
ботните вакуумни устройства се избират 
така, че да се осигури транспортирането на 
максималните оразмерителни количества на 
сместа отпадъчни води/въздух от сградните 
събирателни шахти до вакуумните станции.
(6) Вакуумните помпи се проектират така, 
че да издържат както на непрекъсната работа, 
така и на най-малко 12 включвания на час.
(7) За управление на вакуумните устройства 
се предвиждат включватели, монтирани във 
вакуумните резервоари, които се задействат 
в границите на изисквания вакуум.
Чл. 62. (1) Отпадъчните води от вакуумните 
резервоари се отвеждат посредством:
1. нагнетателни помпи, монтирани извън 
резервоарите или вътре в тях (потопени);
2. хидропневматична система (напорни 
съдове и компресори).
(2) Отпадъчните води от черпателните 
резервоари се отвеждат посредством нагне-
тателни помпи или гравитационно.
(3) Нагнетателните помпи и пневматичните 
системи се проектират с достатъчна произ-
водителност за обслужване на цялата кана-
лизационна система, включително до ПСОВ.
(4) За нагнетателни помпи се избират 
помпи за отпадъчни води, които могат да 
работят в условия на вакуум без кавитация и 
се включват най-малко 12 пъти на час.
(5) Когато има опасност от кавитация, се 
предвижда тръбна връзка между напорния 
фланец на помпата и вакуумния резервоар с 
цел изравняване на налягането или се вземат 
мерки смукателният тръбопровод да бъде 
пълен постоянно с отпадъчна вода.
(6) Към всеки помпен агрегат се предвижда 
спирателен кран с оглед неговото изключване 
за текущ или основен ремонт, без да се пре-
късва експлоатацията на системата.
Чл. 63. (1) Когато за изпомпване на отпа-
дъчните води от вакуумните резервоари се 
предвиждат хидропневматични системи, те се 
проектират така, че при неработно състояние 
да се осигури минимален вакуум 25 kРа.
(2) Времето за възстановяване на вакуума 
не трябва да е повече от 30 min.
Чл. 64. (1) За вакуумните и помпено-чер-
пателните резервоари се предвижда система 
за контролиране на следните водни нива:
1. ниво за аварийно изключване, при ко-
ето вакуумното устройство спира да работи, 
а нагнетяващата помпа продължава своята 
работа;
2. ниво за включване, при което започва 
да работи нагнетяващата помпа;
3. ниво за изключване, при което нагне-
тяващата помпа спира да работи.
(2) При проектирането на вакуумни и 
помпено-черпателни резервоари се проектират 
следните алармени устройства със съответните 
далекосъобщителни сигнализатори:
1. алармиране за твърде малък вакуум – за-
действа се, когато вакуумът в системата се 
намали под предварително избраната и на-
строена минимална стойност;
2. алармиране при високо ниво на отпа-
дъчните води – задейства се, когато нивото 
на отпадъчните води във вакуумните или 
помпено-черпателните резервоари превиши 
максималната си стойност;
3. алармиране за аварии – задейства се, 
когато е повредена важна част от системата, 
превишена е максималната продължител-
ност на непрекъсната работа на вакуумното 
устройство или е спрял електрическият ток.
Чл. 65. (1) Тръбопроводите се проектират 
така, че да са устойчиви на земните нато-
варвания, на натоварванията от превозни 
средства, на вакуума при експлоатацията и на 
изпитванията, на цикличните натоварвания 
и на водния подем.
(2) Пластмасовите тръби се проектират 
устойчиви на налягане най-малко 600 kРа. 
Чл. 66. (1) Смукателните тръбопроводи 
в частта от началото им до смукателните 
вентили се проектират с диаметър, равен 
или по-малък от диаметъра на смукателните 
вентили.
(2) Минималният диаметър на частта от 
вакуумните тръбопроводи от сградните съби-
рателни шахти до общия (уличния) вакуумен