Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 133

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
— от акумулатора до системата за запалване на студено и за изключване на двигателя;
— от акумулатора до алтернатора;
— от алтернатора до предпазителя или до кутията на автоматичния прекъсвач;
— от акумулатора до стартера;
— от акумулатора до силовата командна кутия на износоустойчивата спирачна систе-
ма (ретардера) (виж 9.2.3.1.2), ако тази система е електрическа или електромагнитна;
— от акумулатора до електроповдигащия механизъм за повдигане на боги-осите.
Гореописаните незащитени вериги трябва да са колкото е възможно по-къси.
9.2.2.2.2
Кабелите трябва да бъдат сигурно закрепени и разположени по такъв начин, че про-
водниците да са подходящо защитени против механически и термични натоварвания.
9.2.2.3
Главен прекъсвач на акумулатора
9.2.2.3.1
Изключвателят на електрическите вериги трябва да е разположен толкова близо до
акумулатора, колкото е практически възможно. Ако се използва прекъсвач само за
единия полюс, той трябва да е разположен на проводника от положителния полюс,
а не на масата.
9.2.2.3.2
За улесняване на включващата и изключващата функция на прекъсвача в кабината
на водача трябва да се инсталира задействащо устройство (бутон). То трябва да бъде
леснодостъпно за водача и да е отчетливо маркирано. То трябва да бъде защитено
против неволно задействане или чрез добавяне на защитен капак или с използването
на задействащо устройство с последователно двойно включване или с други подходя-
щи средства. Могат да бъдат инсталирани и допълнителни задействащи устройства
при условие, че те са отчетливо маркирани и защитени против неволно задействане.
Ако задействащото устройство(а) е с електрическо захранване, ел. веригите на уст-
ройството са обект на изискванията от 9.2.2.5.
9.2.2.3.3
Прекъсвачът трябва да бъде в корпус със степен на защита IP 65 съгласно IEC Стан-
дарт 529.
9.2.2.3.4
Кабелните връзки на прекъсвача трябва да са със степен на защита IP 54. Това изис-
кване обаче не се прилага, ако тези връзки са включени вътре в корпус, който може
да бъде и акумулаторната кутия. В този случай ще е достатъчно връзките да се изо-
лират против късо съединение, например с гумени капачки.
9.2.2.4
Акумулатори
Клемите на акумулатора трябва да са електрически изолирани или закрити с изоли-
ращия капак на акумулаторна кутия. В случай че акумулаторите не са разположени
под капака на двигателя, те трябва да са поставени в проветряваща се кутия.
9.2.2.5
Постоянно захранени вериги
9.2.2.5.1
(a) Частите на електрическата инсталация, включително и проводниците, които
трябва да останат захранени, когато главният прекъсвач на акумулатора е изключен,
трябва да бъдат подходящи за употреба в опасна среда. Подобно оборудване трябва
да отговаря на общите изисквания на IEC 60079, части 0 и 141 , както и на допълни-
телно прилаганите изисквания на IEC 60079, части 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 или 182 .
(b) За приложението на IEC 60079, част 141 трябва да се използва следната класифи-
кация:
Електрическото оборудване под постоянно напрежение, включително и негови-
те проводници, което не е обект на 9.2.2.3 и 9.2.2.4, трябва да отговаря на изиск-
ванията за Зона 1 за електрическо оборудване изобщо или да отговаря на изис-
кванията за Зона 2 за електрическо оборудване, което е разположено в каби-
ната на водача. Трябва да са изпълнени изискванията за взривоопасна група IIC
и за температурен клас 6.
Обаче при електрическо оборудване под постоянно напрежение, инсталирано в
среда, в която температурата, причинена от неелектрическото оборудване, раз-
положено в същата тази среда, превишава границите за температурен клас Т6,
температурната класификация за постоянно захраненото електрическо оборуд-
ване трябва да бъде най-малко от клас Т4.
(с) Захранващите проводници за електрическото оборудване под постоянно напре-
жение трябва или да отговарят на изискванията на IEC 60079, част 7 (“Повишена
безопасност”) и да бъдат защитени от предпазител или автоматичен прекъсвач,
разположени толкова близко до енергоизточника, колкото е практически въз-
можно, или в случай че оборудването е със “присъща безопасност”,  проводници-
те трябва да бъдат защитени с обезопасяваща преграда, разположена до енерго-
източника колкото е практически възможно по-близо.
 1 Изискванията на IEC 60079, част 14,  нямат предимство пред изискванията на тази част.
 2 Като алтернатива могат да бъдат използвани общите изисквания на EN 50014, както и допълнител-
ните изисквания на EN 50015, 50017, 50018, 50019, 50020 и 50028.