Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 59

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
Чл. 255. Граничната плътност (интензите-
тът) на топлинния поток при подови отопли-
телни системи, ограничен от максимално до-
пустимата повърхностна температура на пода,
не трябва да надвишава стойностите, посочени
в приложение № 14.
Чл. 256. (1) Нагревателният елемент в сис-
темите за подово отопление се изпълнява съг-
ласно БДС EN 1264-1.
(2) Конструкцията на нагревателния елемент
се проектира съгласно БДС EN 1264-4.
Чл. 257. Тръбните серпентини се изпълня-
ват от медни или полимерни (PE-X, PB, PP)
тръби с ограничена дифузия на кислород в съ-
ответствие с изискванията на БДС EN 1264-4 с
дължина не по-голяма от 120 m.
Чл. 258. (1) Топлоизлъчващите повърхнини
се разполагат в близост до ограждащите конс-
трукции с най-големи топлинни загуби.
(2) Разстоянието между топлоизлъчващата
повърхност и външните стени е не по-малко
от 0,3 m.
Чл. 259. (1) Специфичният топлинен поток
от пода се определя съгласно БДС EN 1264-2 в
зависимост от конструктивните и експлоата-
ционните параметри.
(2) Топлоотдаването от нагревателния еле-
мент не трябва да надвишава стойностите на
граничната плътност съгласно приложение
№ 14.
Чл. 260. Скоростта на топлоносителя в сер-
пентините е по-голяма или равна на 0,2 m/s.
Чл. 261. (1) Температурният пад на топло-
носителя за едно помещение не трябва да над-
вишава 5 К.
(2) Максималната температура в топлораз-
пределителния слой около отоплителните тръ-
би не трябва да надвишава стойностите съглас-
но БДС EN 1264-4.
Чл. 262. При невъзможност за покриване на
топлинните загуби с топлоизлъчващата повър-
хност се проектира отопление с по-интензивно
нагрети периферни зони с широчина не по-го-
ляма от 1 m и/или се монтират допълнителни
отоплителни тела под прозорците.
Чл. 263. (1) Повърхностната температура на
охлаждащите подове и тавани е по-висока от
температурата на оросяване на въздуха в поме-
щението.
(2) Максималният температурен пад на ох-
лаждащата вода е 3 К.
Чл. 264. При проектиране на комбинирана
система за таванно отопление и охлаждане схе-
мата на инсталацията се проектира четири-
тръбна, ако дебитите на топлоносителя и сту-
доносителя се различават.
Чл. 265. В помещения със системи с таванно
охлаждане се предвижда вентилационна инста-
лация за недопускане повишаването на относи-
телната влажност на въздуха.
Чл. 266. (1) Отопление с открити лъчите-
ли се предвижда за производствени помеще-
ния, складове с голяма височина, оранжерии,
помещения за отглеждане на животни, спорт-
ни зали, плувни басейни, открити ресторан-
ти, за топене на сняг и лед и др. при спазване
на изискванията за пожарна и аварийна без-
опасност.
(2) Отопление с открити лъчители не се
допуска в производствени помещения, в които
се отделят леснозапалими или избухливи вещес-
тва, както и газове, пари и прах, които могат да
се разградят до токсични вещества.
Чл. 267. Допуска се системите с открити
лъчители да се оразмеряват с 85 % от изчисле-
ните топлинни загуби.
Чл. 268. (1) Откритите лъчители се под-
реждат така, че да се осигурява равномерно
облъчване на отопляваните помещения в ра-
ботната зона.
(2) Височината на окачване на откритите
лъчители се определя в съответствие с место-
положението на подемно-транспортните съо-
ръжения.
Чл. 269. При проектиране на системи с отк-
рити лъчители се спазват изискванията на
производителя за разстояние до запалими ма-
териали и хора.
Чл. 270. (1) В помещения с открити лъчите-
ли, работещи с газ, се предвижда вентилацион-
на инсталация за контролиране на концентра-
цията на продуктите от изгарянето и на относи-
телната влажност на въздуха.
(2) Необходимият за горенето въздух се оси-
гурява независимо от начина на отвеждане на
продуктите на горенето.
Чл. 271. За осигуряване на комфорт големи-
те пространства, отоплявани с открити лъчите-
ли, се предпазват от вятър и течения.
Раздел VII
Централни парни отоплителни инсталации
Чл. 272. (1) Отоплителните инсталации с
топлоносител пара с ниско налягане се проек-
тират за обектите съгласно чл. 214.
(2) Отоплителните инсталации се проекти-
рат с топлоносител пара с ниско налягане—
до 0,07 МРа.
Чл. 273. (1) Минималното налягане на пара-
та в топлоизточника или след редуцирвентила
при отопление с пара с ниско налягане се опре-
деля в зависимост от хоризонталното разстоя-
ние до най-отдалеченото отоплително тяло
съгласно приложение № 15.
(2) Когато освен за отопление парата се из-
ползва и за други цели (в кухни, перални и др.),
нейното налягане се предвижда да е от 0,05
до 0,07 MPa.
Чл. 274. Пред вентила на отоплителните
тела, работещи с пара с ниско налягане, се оси-
гурява налягане 2 MРa.