Държавен вестник, бр. 11, 2017 г., стр. 43

БРОЙ  11	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43  
2. при две и повече работни помпи – 50 %.
(2) Всяка помпена станция независимо от 
броя на помпите за пожарогасене се проекти-
ра с най-малко два смукателни водопровода, 
всеки от които пропуска цялото количество 
вода за пожарогасене. 
(3) Помпените станции с две и повече ра-
ботни помпи за пожарогасене се проектират 
с най-малко два нагнетателни тръбопровода 
до водопроводния пръстен. 
Чл. 76. Помещението на помпената станция 
се предвижда със строителни конструкции 
и елементи с огнеустойчивост и класове по 
реакция на огън, съответстващи най-малко 
на изискващите се за сграда от II степен на 
огнеустойчивост с автоматично управление.
Чл. 77. (1) Водопроводите за външно по-
жарогасене за едноетажни сгради се оразме-
ряват за свободен напор на проектната кота 
на прилежащия терен най-малко 0,1 МРа.
(2) За сгради с повече от един надземен 
етаж свободният напор по ал. 1 се увелича-
ва с по 0,04 МРа за всеки следващ етаж на 
застрояване.
Чл. 78. Водопроводите на територията за 
ВВООБ се проектират на разстояние не по-
малко от 5 m от сгради (производствени и 
складови) с потенциален риск от взрив.
Чл. 79. (1) На водопроводната мрежа се 
предвиждат:
1. пожарни хидранти край пътищата и 
пресечките на разстояние L не по-малко от 
изчисленото по формулата: 
H
L
3m
2
=
+
,	
(3)
където:
L е разстоянието (m);
Н – височината на сградата (m);
разстоянието L от стените на сгради с по-
тенциален риск от взрив е в границите 25 m 
≤ L ≤ 80 m;
2. спирателни кранове с възможност за 
изключване на отделни участъци без пре-
късване на водоснабдяването на сградите на 
разстояние до захранваните сгради не по-
голямо от 250 m.
(2) Площадковите водопроводи за пожаро-
гасене с дължина над 200 m се проектират 
сключени.
(3) На водопроводите за пожарогасене се 
предвиждат спирателни кранове за разделяне-
то им на участъци с не повече от пет пожарни 
хидранта в един участък.
(4) Пожарните хидранти се проектират 
надземни (съгласно БДС ЕN 14384 „Надземни 
пожарни хидранти колонков тип“) с номинален 
диаметър не по-малък от 80 mm. Те се разпо-
лагат на защитени от повреда и обозначени 
места и се оборудват със съединители щорц.
(5) Подземни хидранти съгласно БДС ЕN 
14339 „Подземни пожарни хидранти“ с но-
минален диаметър не по-малък от 80 mm се 
предвиждат единствено в случаите, когато 
няма техническа възможност за разполагане 
на надземни хидранти. Не се разрешават 
подземни хидранти на пътища, предвидени 
за престой и паркиране.
Чл. 80. (1) С инвестиционния проект за 
строеж за ОБВВПИ в зависимост от пред-
назначението или технологията се определя 
необходимостта от осигуряване на сградна 
водопроводна инсталация за вътрешно по-
жарогасене.
(2) Когато в инвестиционния проект е 
определено, че за строежа е необходимо 
осигуряване на вътрешно водоснабдяване за 
пожарогасене, сградната водопроводна ин-
сталация за пожарогасене се проектира от 
строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2. 
(3) В случаите по ал. 2 необходимият разход 
на вода за вътрешно пожарогасене, продъл-
жителността на пожарогасенето и броят на 
едновременно действащите пожарни крано-
ве се определят в инвестиционния проект 
в зависимост от технологията и площта на 
сградата, като минималният разход на вода 
за един пожарен кран е 2,5 l/s.
(4) Пожарни кранове съгласно БДС ЕN 671-2 
„Стационарни пожарогасителни инсталации. 
Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации 
с плосък маркуч (шланг)“ се предвиждат за 
водопроводи с диаметър най-малко 2′′ със 
съединител щорц.
(5) При осигуряване на необходимия на-
пор и разход на вода за пожарогасене може 
да се предвиждат пожарни кранове за водо-
проводи с по-малък диаметър при спазване 
изискванията на БДС ЕN 671-1 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Инсталации с 
маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч“.
(6) Пожарните кранове се проектират в 
близост до входовете на помещения, вести-
бюли, коридори, проходи и други леснодос-
тъпни места.
(7) Сградните водопроводни инсталации за 
пожарогасене се проектират така, че всички 
помещения в сградата да попадат в радиуса 
на действие на плътната струя на един или 
повече пожарни кранове. 
(8) Разстоянието между два съседни пожар-
ни крана се определя, при условие че техните 
струи се кръстосват на разстояние 2 m от 
краищата им в най-високата и най-отдале-
чената (критична) точка на обслужваните от 
тях части от помещението. При определяне на 
препокриването на струите се отчитат изис-
кванията по отношение на местоположението 
и размерите на неподвижното оборудване, 
предвидени в проекта.
(9) Производителността на струйниците, 
радиусът на действие на плътната част на 
струята и необходимото налягане в пожарните 
кранове с гъвкави и полутвърди шлангове се 
определят в съответствие с БДС ЕN 671-1 и 
БДС ЕN 671-2.