Държавен вестник, бр. 12, 2006 г., стр. 51

Б Р О Й  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
за качване на покрива се поставят табелки със
знака за високо напрежение (червена стрелка с
върха надолу) върху жълто поле и надпис “Ви-
соко напрежение”, “Опасно за живота”.
(3) Всички метални съоръжения (железоре-
шетъчни стълбове, укрепващи детайли към
бетонните стълбове, светофори, мостове, над-
лези, сгради и др.), разположени на разстояние,
по-малко от 5 m, до частите на контактната
мрежа под напрежение, се заземяват чрез съе-
диняване с тяговите железопътни релси.
Чл. 34. (1) Забранява се приближаването на
лица непосредствено или чрез какъвто и да е
предмет към части на контактната мрежа под
напрежение на разстояние, по-малко от 2 m.
(2) Забранява се качването по стълбовете
и специалните конструкции на контактната
мрежа.
(3) На електрифицирани железопътни учас-
тъци се забранява: качването на покривите на
локомотивите, мотрисните влакове, вагоните,
пътните машини и друг подвижен железопъ-
тен състав; отваряне на люковете на цистерни,
хладилни и други специализирани вагони; кач-
ването по контейнерите и други големогаба-
ритни товари.
Чл. 35. (1) Забранява се доближаването и
допирането до скъсани и висящи или провисна-
ли проводници и въжета на контактната мрежа
и намиращи се на нея предмети, независимо от
това дали те се допират до земята или до зазе-
мени конструкции.
(2) Длъжностно лице на НК “ЖИ”, на орга-
низация или дружество на превозвачите, което
е забелязало скъсани или провиснали провод-
ници на контактната мрежа или на електро-
проводите, пресичащи железопътните линии, а
също така висящи от тях странични предмети,
е задължено незабавно, като използва възмож-
ните съобщителни връзки, да съобщи за това
на енергодиспечера или на влаковия диспечер,
на най-близкия подрайон по контактната мре-
жа или съседната гара.
(3) До пристигането на бригада от подрайо-
на по контактната мрежа длъжностното лице
осигурява охрана на мястото със скъсаните
проводници така, че никой да не приближава
на разстояние, по-малко от 20 m.
(4) Персоналът на НК “ЖИ”, на дружества-
та и организациите на превозвачите е задължен
да оказва съдействие за осигуряване на охрана-
та при необходимост.
(5) Мерките по предходните алинеи се пред-
приемат и при повредени изолатори, заземле-
ния и релсови съединители.
(6) В случай, когато скъсаните проводници
или други елементи на контактната мрежа или
висящи странични предмети нарушават строи-
телния габарит на железния път, мястото се
огражда със съответните сигнали за спиране
съгласно Наредба № 49 за определяне на прави-
лата за движение на влаковете, маневрената
работа и подаваните сигнали в железопътния
транспорт (ДВ, бр. 18 от 2002 г.).
Чл. 36. Лицата, попаднали в близост до мяс-
то, където проводникът се допира до земята
(зона на крачното напрежение), чрез пристъп-
ване с прибрани крака или подскачайки еднов-
ременно с двата крака или на един крак (на
“куц крак”), се отдалечават на разстояние от
мястото на допиране над 8 m.
Чл. 37. (1) При работа на разстояние над 4 m
до части на контактната мрежа под напреже-
ние няма специални изисквания за безопасност
при работа.
(2) При работа на разстояние между 2 и 4 m
до части на контактната мрежа под напреже-
ние ръководителят на работата определя и ин-
структира длъжностно лице, което наблюдава
работниците за спазване на изискванията за
безопасност при работа.
(3) При работа на разстояние, по-малко от
2 m до части на контактната мрежа под напре-
жение, напрежението на контактната мрежа се
изключва и мрежата се заземява, с изключение
когато се работи при особени условия (глава
шестнадесета, раздел VII).
Чл. 38. (1) За изключване и заземяване на кон-
тактната мрежа ръководителят на работата (на
работната група, отговорният ръководител) пода-
ва заявка до ръководителя на предприятието,
което стопанисва контактната мрежа.
(2) В заявката по ал. 1 се указват точното
място, продължителността и характерът на
работата, трите имена на ръководителя на ра-
ботата и квалификационната му група по елек-
тробезопасност. Ръководителят на работата,
когато не се работи по контактната мрежа, да
притежава не по-ниска от трета група.
(3) За планова работа заявка се подава съг-
ласно утвърдения ред в НК “ЖИ”.
Чл. 39. За извършване на работата се изда-
ва наряд на отговорен изпълнител от съот-
ветния подрайон по контактната мрежа с не
по-ниска от четвърта квалификационна гру-
па. В наряда се вписват имената на ръководи-
теля на работата.
Чл. 40. Отговорният изпълнител осигурява
обезопасяването на работното място съвместно
с други длъжностни лица, включени в наряда.
Чл. 41. Работата започва само след разреше-
нието на отговорния изпълнител, което се офор-
мя чрез подписване в наряда. Ръководителят на
работата също се подписва.
Чл. 42. Отговорният изпълнител наблюдава
работещите да не нарушават изискванията за
безопасност при работа. Указанията му са за-
дължителни за ръководителя на работата и
работещите. Ако не се спазват неговите указа-
ния, той прекратява работата.
Чл. 43. След приключване на работата ръ-
ководителят на работата: