Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 81

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  81  
Чл. 438. (1) При подземно пресичане с же-
лезопътни линии тръбопроводите се полагат 
в предпазни кожуси от тръби или в канали, 
изпълнени от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът на 
пресичане към оста на железопътната линия 
е не по-малък от 60°.
(2) Краищата на предпазните кожуси се 
проектират на разстояние най-малко 3 m от 
най-близката релса.
Чл. 439. (1) При подземно пресичане с ав-
томобилни пътища тръбопроводите се полагат 
в предпазни кожуси от тръби или в канали, 
изпълнени от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът 
на пресичане е не по-малък от 60° към оста 
на пътя.
(2) Краищата на кожусите се проектират на 
разстояние най-малко 2 m от края на пътното 
платно.
Чл. 440. При въздушно пресичане на газо-
проводи с железопътни линии и автомобилни 
пътища от републиканската пътна мрежа и 
улици се спазват изискванията на Наредба № 6 
от 2004 г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и ползване на 
обектите и съоръженията за пренос, съхранение, 
разпределение и доставка на природен газ, на 
Наредбата за устройството и безопасната екс-
плоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите 
и уредите за природен газ, на Наредбата за 
устройството, безопасната експлоатация и 
техническия надзор на газовите съоръжения и 
инсталации за втечнени въглеводородни газо-
ве и на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и 
норми за разполагане на технически проводи 
и съоръжения в населени места.
Чл. 441. Не се допуска в местата на пре-
сичането на тръбопроводите за ЛЗТ, ГТ и ГГ 
с железопътни линии и автомобилни пътища 
от републиканската пътна мрежа да се пред-
виждат шибъри, водосъбиратели, салникови 
компенсатори, фланцови и други подобни 
монтажни възли.
Чл. 442. При проектирането на многоетаж-
ни технологични естакади за тръбопроводи 
проводите се разполагат в зависимост от фи-
зико-химичните свойства и температурата на 
транспортираните по тях флуиди. 
Чл. 443. При проектирането на технологични 
естакади между две технологични инсталации 
разстоянието от естакадата до обслужваната от 
нея инсталация не се нормира. Разстоянието 
до другата инсталация е най-малко 5 m.
Чл. 444. По дължината на технологичните 
естакади се предвиждат стълби, които се раз-
полагат на разстояние една от друга до 300 m.
Чл. 445. Над технологичните тръбопроводи 
(с изключение на подземните тръбопроводи), 
преминаващи под въздушни електрически 
линии, открити естакади за твърди материали 
или въжени линии, се предвиждат защитни 
съоръжения, изпълнени от строителни проду-
кти с клас по реакция на огън не по-нисък от 
А2. Защитните съоръжения са на разстояние 
най-малко 5 m от габарита на технологичните 
съоръжения.
Чл. 446. На тръбопроводите преди въвеж-
дането им в помещенията се предвижда спи-
рателна арматура.
Чл. 447. Аварийните тръбопроводи на тех-
нологичните инсталации към аварийните резер-
воари се проектират с постоянен едностранен 
наклон, с технологично възможните минимални 
отклонения и без спирателна арматура по ця-
лата им дължина с изключение на задвижките, 
монтирани на отклоненията към апаратите.
Чл. 448. Не се допуска тръбопроводи за 
транспортиране на пожаро- и взривоопасни 
вещества да преминават през сгради от класове 
на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, 
Ф3 и Ф4, разпределителни устройства, помеще-
ния за електрически съоръжения, помещения за 
контролноизмервателни прибори и автоматика 
и помещения за вентилационни камери.
Чл. 449. (1) Изолацията на тръбопроводите 
се изпълнява от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Топлоизолацията на тръбопроводите за 
ЛЗТ, ГТ и ГГ, разположени извън сградите, в 
откритите инсталации и съоръжения, може да 
се изпълнява от строителни продукти с клас 
по реакция на огън B или С, като през 50 m 
тя се прекъсва със зони с дължина най-малко 
3 m, изпълнени от строителни продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2.
Раздел V
Помпени станции за ЛЗТ И ГТ от подклас на 
функционална пожарна опасност Ф5.1 
Чл. 450. (1) Помпените станции за ЛЗТ и 
ГТ се проектират в самостоятелни сгради от I 
и II степен на огнеустойчивост.
(2) Разрешава се проектиране на помпени 
станции на първия етаж в сгради от I и II 
степен на огнеустойчивост от подклас на функ-
ционална пожарна опасност Ф5.1. Помпените 
станции се отделят с пожарозащитни стени от 
съседните помещения.
(3) Не се разрешава общозаводските помпени 
станции и станциите на складове от I категория 
по чл. 510 за ЛЗТ и ГТ да се встрояват или 
пристрояват към сгради от подклас на функ-
ционална пожарна опасност Ф5.1.
(4) Разрешава се разполагането на помпени 
станции под навеси, изпълнени от строителни 
продукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2, без необходимата степен на огнеустой-
чивост по ал. 1.
(5) Разрешава се пристрояване към калкан-
ните стени на помпени станции с огнеустой-
чивост REI (EI) 120 на въздушни и амонячни 
компресорни, трансформаторни постове с