Държавен вестник, бр. 83, 2020 г., стр. 79

БРОЙ  83	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  79  
втечняване, наричани по-долу „агрега-
ти за газови процеси“, разположени на 
откритите палуби;
2. открити на палубата съдове за съхранение 
на запалими или токсични продукти;
3. агрегати за газови процеси, разположени 
на палубата;
4. връзки за отвеждане и товарене на теч-
ности и пари, включително фланеца за 
подаване и зоната, където са разположени 
техните контролни клапани, които са 
най-малко равни на площта на предос-
тавените капкови корита;
5. всички открити аварийни спирателни 
клапани (ESD) в товарните тръби за 
течности и пари, включително главния 
клапан за снабдяване на консуматорите 
на газ;
6. открити граници с лице към товарната 
зона, като вертикални прегради на над-
стройките и палубите, които обикновено 
се обслужват от екипаж, товарни ма-
шинни отделения, складови помещения, 
съдържащи предмети с висок риск от 
пожар и товарни контролни помеще-
ния. Откритите хоризонтални граници 
на тези зони не изискват защита, освен 
ако не са разположени подвижни тръ-
бопроводни връзки за товари над или 
под тях. Границите на автоматизираните 
прогнозни конструкции, които не съдър-
жат елементи или оборудване с висок 
риск от пожар, не изискват защита срещу 
пръскане с вода;
7. открити спасителни лодки, спасителни 
салове и сборни пунктове, обърнати към 
товарната зона, независимо от разстоя-
нието до товарната зона; и
8. всяко полузатворено товарно машинно 
пространство и полузатворено товарно 
отделение за електродвигатели.
Корабите, предназначени за експлоатация, 
съгласно изброяването в 1.1.10, са обект на 
специално внимание (виж 11.3.3.2).
11.3.2.1 Системата може да покрива всички 
зони, посочени в 11.3.1.1 до 11.3.1.8, с равно-
мерно разпределена скорост на прилагане на 
водата най-малко 10 // м2/min за най-голе-
мите издадени хоризонтални повърхности и 
4 // м2/min за вертикалните повърхности. За 
конструкции, които нямат ясно определена 
хоризонтална или вертикална повърхност, 
капацитетът на системата за водоразпръскване 
не е по-малък от проектираната хоризонтална 
повърхност, умножена по 10 // м2/min.
11.3.2.2 По вертикалните повърхности 
разстоянието между дюзите, защитаващи 
долните зони, може да вземе предвид очак-
ваното намаляване от по-високите зони. Спи-
рачните клапани се монтират в главния(те) 
захранващ(и) тръбопровод(и) в системата за 
водоразпръскване на интервали, ненадвиша-
ващи 40 м, с цел изолиране на повредените 
участъци. Като алтернатива, системата може 
да бъде разделена на две или повече секции, 
които могат да бъдат експлоатирани неза-
висимо, при условие че необходимите меха-
низми за управление са разположени заедно 
на леснодостъпно място извън товарната 
зона. Участък, защитаващ която и да е зона, 
включена в 11.3.1.1 и 2, обхваща най-малко 
цялата напречна група от танкове в тази зона. 
Всеки (всички) агрегат(и) за газови проце-
си, включен(и) в 11.3.1.3, може да бъде(ат) 
обслужван(и) от самостоятелна секция.
11.3.3 Капацитетът на помпите за водораз-
пръскване може едновременно да защитава 
по-голямата от следните характеристики:
1. всеки две цели напречни групи от 
танкове, включително всички агрегати 
за газови процеси в тези зони; или
2. за кораби, предназначени за експло-
атация, както е посочено в 1.1.10, 
необходимата защита, предмет на 
специално внимание съгласно 11.3.1 
на всяка допълнителна опасност от 
пожар и прилежащата напречна група 
от танкове,
в допълнение към повърхностите, посочени 
в 11.3.1.4 до 11.3.1.8. Като алтернатива, главните 
противопожарни помпи могат да се използват 
за това обслужване, при условие че общият 
им капацитет е увеличен с количеството, 
необходимо за системата за водоразпръсква-
не. И в двата случая се прави връзка през 
спирателен клапан между противопожарния 
тръбопровод и главния захранващ тръбопро-
вод на системата за водоразпръскване извън 
товарната зона.
11.3.4 Границите на надстройките и палуби-
те, които обикновено се обслужват от екипаж, 
както и спасителните лодки, спасителните 
салове и сборните пунктове, разположени 
срещу товарната зона, също могат да бъдат 
обслужвани от една от противопожарните 
помпи или аварийната противопожарна пом-
па, ако пожар в едно отделение би могъл да 
деактивира и двете противопожарни помпи.
11.3.5 Водните помпи, които обикновено 
се използват за друг тип обслужване, могат 
да бъдат разположени за захранване на глав-
ния захранващ тръбопровод на системата за 
водоразпръскване.
11.3.6 Всички тръби, клапани, дюзи и други 
фитинги в системата за водоразпръскване са 
устойчиви на корозия от морска вода. Тръ-
бопроводите, фитингите и свързаните с тях 
компоненти в товарната зона (с изключение 
на уплътненията) се проектират така, че да 
издържат на 925 °C. Системата за водораз-
пръскване се разполага с вградени филтри, за 
да се предотврати запушването на тръбите и 
дюзите. Освен това се осигуряват средства за 
обратно пълнене на системата с прясна вода.