Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 4

С Т Р .  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
б) Правилника за международен железопъ-
тен превоз на опасни товари (RID);
6. газовите съоръжения и инсталации, свър-
зани с производството или търговията на оръ-
жие, муниции и материали за военни цели;
7. апаратура и устройства, предназначени за
химичен анализ на втечнени въглеводородни
газове;
8. газовите съоръжения и инсталации, изра-
ботени от неметални материали, които не са
посочени в наредбата, като стъкло, порцелан,
металокерамика и др.
Чл. 3. Устройството, монтажът и експлоа-
тацията на газовите съоръжения и инсталации
и на техните предпазни устройства, които съ-
ответстват на изискванията на българските
стандарти, се приема, че съответстват на тех-
ническите изисквания, правилата и нормите
на наредбата.
Г л а в а  в т о р а
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И
НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ НА
ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Газопроводи
Чл. 4. (1) Газопроводите в зависимост от
експлоатационните условия се проверяват за
поемане на усилията от:
1. вътрешно налягане;
2. анкерирането или засипването на газо-
провода и натоварванията на пътното движение;
3. наляганията по време на изпитване на
газопровода;
4. изтласкваща сила срещу изплуване на га-
зопровода;
5. натоварвания от вълни, лед, обледяване,
сняг и вятър;
6. сеизмично натоварване за райони с голям
сеизмичен риск;
7. топлинно разширение.
(2) Газопроводите се изчисляват на якост с
проектно налягане не по-ниско от:
1. налягането на парите на флуида при 60 °С—
за газопроводи, които работят с въглеводоро-
ден газ в течна фаза;
2. наляганията, посочени в приложение № 2—
за газопроводи, които работят с въглеводоро-
ден газ само в газова фаза и са защитени с пред-
пазен клапан.
Чл. 5. (1) Газопроводите се изработват от
безшевни или електрозаварени стоманени
тръби, медни тръби или тръби от полиетилен
висока плътност, отговарящи на БДС EN
12007-2.
(2) Стоманените тръби по ал. 1 трябва да
отговарят на БДС EN 10208 или да са:
1. от спокойна въглеродна стомана или от
легирана стомана (без неръждаема) с гаранти-
ран химически състав и съдържание на въгле-
род не по-високо от 0,22 на сто, на сяра—не по-
високо от 0,030 на сто, на фосфор—не по-висо-
ко от 0,030 на сто, на силиций—от 0,17 до 0,55 на
сто, и на алуминий—от 0,015 до 0,060 на сто;
2. заваряеми и да имат якост на опън Rm не
по-малка от 335 N/mm2 и граница на провлача-
нето Rt0,5 не по-малка от 210 N/mm2;
3. с дебелина на стената, съответстваща на
изчисленията на якост, но не по-малка от 2 mm
за надземни газопроводи и 3 mm за подземни
газопроводи;
4. да бъдат подложени на специфичен конт-
рол и изпитване в обем не по-малък от предви-
дения в БДС EN 10208.
Чл. 6. Дебелината на стената на медните тръ-
би трябва да съответства на определената при
изчисленията на якост, но да не е по-малка от:
1. 1,0 mm—при номинален диаметър на тръ-
бата до 22 mm включително;
2. 1,5 mm—при номинален диаметър на тръ-
бата над 22 и до 42 mm включително;
3. 2 mm—при номинален диаметър на тръ-
бата над 42 и до 89 mm включително;
4. 2,5 mm—при номинален диаметър на тръ-
бата над 89 и до 108 mm включително;
5. 3 mm—при номинален диаметър на тръ-
бата над 108.
Чл. 7. (1) Съединителните и фасонните еле-
менти на газопроводите трябва да са от матери-
ал, съвместим с материала, от който е израбо-
тен газопроводът, и да са сертифицирани за
работа с втечнени въглеводородни газове.
(2) Не се допуска използване на огънати,
фасонни и компенсиращи елементи, изработе-
ни чрез студено формоване на стомана.
Чл. 8. (1) Арматурата на металните газопро-
води трябва да е от метал и да е технологично
съвместима с материала на газопровода.
(2) Не се допуска чугунена арматура на мес-
тата, подложени на вибрации или огъване, и за
надземни газопроводи, монтирани на открито.
(3) Спирателната арматура, регулаторите за
налягане, предпазноизхвърлящите и предпаз-
ноотсекателните клапани трябва да имат дек-
ларация за съответствие и/или удостоверение
за качество, издадено от производителя им, в
което да са посочени флуидът, за който са пред-
назначени, и работните им параметри. За спи-
рателната арматура да е посочено, че е изпита-
на и на плътност.
(4) Не се допуска галваничен контакт между
елементи, изработени от стомана, и елементи,
изработени от чугун или мед, както и между
елементи, изработени от чугун, и елементи,
изработени от мед.
(5) Не се допуска присъединяване на болто-
ве, планки и други елементи към стоманените
газопроводи чрез електродъгово заваряване.
(6) Дренажните и контролните кабели и
проводници, предназначени за катодна защи-
та от корозия, се присъединяват към стома-
нените газопроводи посредством екзотермич-
на спойка.
Чл. 9. (1) Уплътненията на фланцовите съ-
единения трябва да са от материал, подходящ
за температура 650 °С.
(2) Уплътненията на резбовите съединения
трябва да са от невтвърдяващи се материали,
които са съвместими с въглеводородните газо-
ве и с материала на тръбите и арматурата.