Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 346. (1) Филтрите за течно гориво се
почистват при повишаване на съпротивление-
то им с 50 % спрямо началното (в чисто състо-
яние) при разчетния разход чрез парно продух-
ване, химикали или ръчно.
(2) Забранява се обгарянето на филтърната
мрежа при почистване.
(3) Подгревателите за мазут се почистват при
снижаване на топлинната им мощност с 30 %
от номиналната.
Чл. 347. (1) Резервните помпи, подгревате-
лите и филтрите се поддържат в постоянна го-
товност за работа.
(2) Превключването от работна на резервна
помпа се извършва по утвърден график  не по-
рядко от един път месечно.
Чл. 348. (1) След продължителен престой на
резервоар с мазут преди включване в работа, се
взема проба от придънния слой (до 0,5 m от
дъното) за определяне съдържанието на вода.
(2) Вземането на проби и отстраняване на
водата от придънния слой се определя в екс-
плоатационната инструкция.
Чл. 349. Показанията на дистанционните
нивомери за горивото в резервоарите, изнесени
на пулта за управление, и действието на сигна-
лизацията за пределно повишаване и понижа-
ване на температурата на горивото се проверя-
ват най-малко веднъж седмично.
Раздел IV
Газово стопанство
Чл. 350. Устройството и безопасната екс-
плоатация на газовото стопанство в енергийни-
те обекти се регламентират с наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Чл. 351. При експлоатацията на газовото сто-
панство в енергийните обекти се осигуряват:
1. непрекъснато подаване на газообразното
гориво към котлите, очистено от примеси и
кондензат, с необходимото налягане и в коли-
чество, съответстващо на товара на котлите;
2. контрол на количеството и термодинамич-
ните параметри на постъпващия газ;
3. безопасна работа на съоръженията;
4. безопасно изпълнение на техническото
обслужване и ремонта;
5. надзор за техническото състояние на съо-
ръженията;
6. пожарната и аварийна безопасност.
Чл. 352. За съоръженията на ГРП и газораз-
пределителните тръбопроводи се водят ремон-
тни дневници, съдържащи основните данни и
сведения за извършените ремонтни работи и
настройки.
Чл. 353. (1) Газоопасните работи се извърш-
ват по утвърдени списък и инструкция за подго-
товката и изпълнението им, съобразена с кон-
кретните производствени условия.
(2) Газоопасните работи се изпълняват по
нарядна система и при спазване на изисквани-
ята на действащите нормативни актове за уст-
ройството и безопасната експлоатация на газо-
вите съоръжения и инсталации.
(3) Лицата, имащи право да издават наряди
за газоопасни работи, се определят със заповед
на ръководителя на енергийния обект.
(4) Преразглеждане и преутвърждаване на
списъка на газоопасните работи се извършват
най-малко веднъж в годината.
(5) Газоопасните работи (въвеждане в екс-
плоатация, пускане на газа, присъединяване на
газопроводи, ремонт на газопроводи и съоръ-
жения, запълнени с газ, работа в ГРП с изпол-
зване на заварка и рязане) се изпълняват освен
по наряд и по специален план, утвърден от ръ-
ководителя на енергийния обект.
(6) В плана на работите се посочват после-
дователността на извършваните работи, разпо-
ложението на хората, отговорните лица, пред-
видените мерки за осигуряване на максимална
безопасност.
Чл. 354. Колебанието на налягането на газа
в газопровода за котелното е не по-голямо от
10 % от работното налягане.
Чл. 355. Действието на сигнализацията за
максимално и минимално налягане на газа в
газопровода към котелното след автоматични-
те регулатори на налягане се изпробва най-мал-
ко веднъж в месеца.
Чл. 356. (1) При запълване на газопровод с
газ се извършва продухване до пълното отстра-
няване на въздуха.
(2) Продухването се смята за завършено,
когато съдържанието на кислорода в газа не
надвишава 1 %, определено чрез анализ.
(3) При продухване на газопроводите газо-
въздушната смес се изпуска в места, където е
изключена възможността за възпламеняване.
Чл. 357. (1) При освобождаване на газопро-
вод от газ се извършва продухване с въздух до
пълното отстраняване на газа.
(2) Продухването се смята за завършено,
когато остатъчното съдържание на газа в про-
духващия въздух не превишава с повече от 1/5
долната граница на възпламеняване, определе-
на с анализ.
Чл. 358. Не се разрешава подаване на газ
към котелно помещение по обходна линия без
монтиран автоматичен регулиращ клапан.
Чл. 359. Защитите, блокировките и сигна-
лизацията се изпробват най-малко веднъж ме-
сечно.
Чл. 360. (1) На територията на енергийния
обект трасетата на подземните газопроводи се
обхождат по определен график. Шахтите на га-
зопровода и тези на външните съоръжения (теле-
фонни, водопроводни, топлофикационни, кана-
лизационни), разположени до 15 m от двете стра-
ни на газопровода, както и колектори, мазета на
сгради и други помещения, в които е възможно
проникване на газ, се проверяват за загазяване.
(2) При обслужването на подземните газо-
проводи се съставят и използват номерирани
маршрутни карти, в които са отбелязани трасе-
то на газопровода и неговата дължина, както и