Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 45

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45   
до краен евакуационен изход или евакуационен 
изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4.“
§ 34. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 5:
а) в т. 1 думата „изходите“ се заменя с „ева­
куационните изходи“;
б) в т. 2 думата „изходите“ се заменя с „ева­
куационните изходи“.
2. В ал. 11 думата „изходите“ се заменя с 
„евакуационните изходи“.
§ 35. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Най-малко две защитени (безопасни) 
зони с възможност за поетажно преместване 
на хората при пожар или авария от едната в 
другата зона на всеки етаж се предвиждат за 
следните сгради или части от тях (съгласно 
чл. 12, ал. 1):“;
б) в т. 1, буква „б“ думите „със застроена 
площ“ се заменят със „с площ на сградата или 
пожарния сектор“;
в) в т. 2 думата „строежи“ се заменя със „сгра­
ди“, а думите „със застроена площ“ се заменят 
със „с площ на сградата или пожарния сектор“;
г) в т. 4 думите „със застроена площ“ се 
заменят със „с площ на сградата или пожарния 
сектор“.
2. В ал. 2 думата „строежите“ се заменя със 
„сградите“.
§ 36. В чл. 47 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „съгласно чл. 25“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. при директен достъп от помещения 
в подземни етажи от категория по пожарна 
опасност Ф5В и всички помещения от други 
класове на функционална пожарна опасност, в 
които се употребяват и/или съхраняват горими 
вещества и материали – чрез самозатваряща 
се димоуплътнена врата с огнеустойчивост не 
по-малка от EI 60;“
в) в т. 3 след думите „самозатваряща се“ се 
добавя „димоуплътнена“;
г) в т. 4 думите „димоуплътнена самозатва­
ряща се“ се заменят със „самозатваряща се 
димоуплътнена“.
2. В ал. 2 думите „строежи с височина над 
28 m“ се заменят със „сгради с максимална 
височина на пребиваване на хора над 25 m“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) За сгради, за които се изисква отделяне на 
евакуационните стълбища в стълбищни клетки 
и е предвиден директен достъп на асансьорни 
шахти в обема на помещения, асансьорните 
шахти се отделят от помещенията чрез шахтни 
врати на асансьора с огнеустойчивост не по-
малка от EI 60.“
§ 37. В чл. 50 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „функцио­
нална пожарна опасност“ се поставя запетая и 
се добавя „в сгради от пожаронезащитени сто­
манени конструкции от категория по пожарна 
опасност Ф5Д“;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. димен люк, разположен в покритието 
или непосредствено под него за отдимяване при 
пожар, с аеродинамична площ, представляваща 
5 % от застроената площ на стълбищната клет­
ка, но не по-малка от 1,0 m2; димният люк се 
предвижда с класификация по огнеустойчивост 
минимум В300 30 и с минимален клас по реакция 
на огън Сd0, отварящ се от устройства, разпо­
ложени на всеки етаж в непосредствена близост 
до входа/входовете в стълбището, работещ и 
при изключване на електрозахранването, или;
3. защита на обема на стълбищната клетка 
при пожар чрез създаване на повишено налягане 
не по-малко от 30 Ра; системата за повишено 
налягане се задейства от автоматичната пожа­
роизвестителна система, а когато не е осигурена 
такава – от устройства, разположени на всеки 
етаж в непосредствена близост до входа/входо­
вете в стълбището.“
2. В ал. 3 думите „строежи с височина над 
28 m“ се заменят със „сгради с максимална 
височина на пребиваване на хора над 25 m“.
§ 38. В чл. 51 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Външните открити стълбища за евакуация 
(с изключение на стълбищата, обслужващи сгра­
ди от допустима IV или V степен на огнеустой­
чивост), свързващи във вертикално направление 
два и повече етажа, се проектират от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. В 
случай че не са изпълнени условията по чл. 47, 
ал. 3, т. 1 или 2, при проектирането на същите 
външни открити стълбища се спазват следните 
изисквания:“
б) в т. 1 думата „помещенията“ се заменя с 
„останалата част на сградата“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. на изходите към стълбището се предвиж­
дат самозатварящи се врати с огнеустойчивост 
най-малко EI 30; това изискване не се прилага 
за врати към външни открити стълбища, воде­
щи само надолу (т.е. за вратите на най-горните 
нива на стълбищата), ако покрай същите врати 
не преминават евакуационни пътища от други 
евакуационни изходи.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се 
добавя „като височината на стъпалото е не по-
голяма от 0,25 m“.
§ 39. В чл. 52 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 думите „или 
криволинейни“ се заличават.
2. В основния текст на ал. 2 думите „или 
криволинейни“ се заличават.
3. Създава се ал. 4: