Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Чл. 517. (1) Преди разпалване и след спира-
не на котли, изгарящи газ и мазут, пещта и всич-
ки газоходи, включително рециркулационните,
се вентилират с димните и въздушните венти-
латори съобразно предвидената в проекта про-
дължителност.
(2) При пламъчнотръбните котли вентила-
цията се осъществява с въздушни вентилатори.
При изгаряне на твърди горива газоходите се
вентилират с продължителност не по-малка от
5 min посредством димните вентилатори. При
кратковременно—до 30-минутно спиране на
котлоагрегата, се допуска вентилиране на пещ-
та непосредствено преди пускане.
(3) При липса на автоматично управление
на горелката към котела или ако то е повреде-
но, операциите по ал. 2 се извършват от опера-
тивния персонал ръчно.
Чл. 518. Преди разпалването на котли с га-
зово гориво отклонението от газопровода, слу-
жещо за включване на котела, се продухва с газ
чрез газова свещ.
Чл. 519. При разпалване на парните котли
се контролира нивото на водата. Проверката на
водопоказващите прибори с продувка и сравня-
ване на показанията на снижените показатели
на нивото на водата с водопоказателите с пряко
действие се осъществява от всяка смяна със
записване в оперативния дневник.
Чл. 520. (1) Не се допуска разходът на вода
през водогрейните котли по време на експлоа-
тация да е по-малък от 1/3 и по-голям от 3 пъти
от номиналния разход на вода през котела.
(2) Спазването на изискването по ал. 1 се
осигурява чрез регулиращата арматура на ре-
циркулационната линия на водогрейния котел.
Чл. 521. Котелът се разпалва в зависимост от
топлинното му състояние по графика за пускане
в действие. Графикът за пускане в действие се
съставя въз основа на резултатите от изпитване-
то на пусковите режими и с отчитане на конст-
руктивните особености на съоръженията.
Чл. 522. При разпалване нагревните повър-
хности в пещта се нагряват равномерно.
Чл. 523. (1) Ако преди пускането в дейст-
вие на котела са били разглобявани фланцови
съединения и отвори, при достигане на наля-
гане от 0,3 до 0,5 МРа болтовите съединения
се притягат.
(2) Забранява се притягане на болтовите
съединения при по-високи налягания.
Чл. 524. Котелът се включва към общия па-
ропровод след основно дрениране и подгряване
на свързващия паропровод. При включване на
котела налягането в него е близко до налягане-
то в общия паропровод.
Чл. 525. В котелните цехове се съхраняват
резервни разпалващи и основни горелки, в т.ч.
и резервни разпръсквателни дюзи към механич-
ните горелки за течно гориво с обозначена вър-
ху тях номинална производителност за изпита-
телното им налягане.
Чл. 526. (1) Температурата на постъпващия
във въздухоподгревателя въздух е:
 1. за влажни несернисти горива—с 10 °С по-
висока от точката на втечняване на съдържа-
щите се в димните газове водни пари;
 2. за сухи несернисти горива—не по-ниска
от 30 °С.
(2) При работа на котлите със сернисти го-
рива (с редуцирано съдържание на сяра 0,2 % и
повече) температурата на въздуха на входа на
основния въздухоподгревател се избира така,
че да се осигурява защита на нагревните повър-
хности от корозия и наслояване на пепел. При
избора на тази температура се вземат под вни-
мание корозионните характеристики на дим-
ните газове.
Чл. 527. Не се допуска при изгаряне на “сер-
нист мазут” с малък излишък на въздух в пещта
температурата на въздуха пред тръбните възду-
хоподгреватели да е по-ниска от 70 °С, а пред
регенеративните въздухоподгреватели—от 60 °С.
Чл. 528. (1) Котли, изгарящи мазут като ос-
новно или резервно гориво, имат постоянно
готови за действие уредба за отстраняване на
отлаганията върху конвективните нагревни
повърхности и устройства за измиване на реге-
неративните въздухопроводи, за събиране, не-
утрализиране и отвеждане на обмивните води.
Забранява се пускането в действие на мазутни
котли при неизправна очистваща уредба.
(2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за
пламъчнотръбните котли, работещи с високо-
сернист мазут.
Чл. 529. (1) Забранява се употребата на ма-
зутни горелки без осигурено подаване на въз-
дух към тях.
 (2) Забраната по ал. 1 не се отнася за пла-
мъчнотръбните котли, работещи с високосер-
нист мазут.
Чл. 530. При продухването на механични
горелки и мазутопроводи с пара не се допуска
подаването на мазут в паропровода.
Чл. 531. Контролира се при температура на
обкръжаващия въздух +25 °С температурата на
повърхността на зидарията да не превишава 55 °С.
Чл. 532. Пещта и целият газов тракт на кот-
лоагрегата се уплътняват.
Чл. 533. Просмукването на въздух в газовия
тракт от изхода на паропрегревателя, в точка с
температура не по-висока от 600 °С, до изхода
на димосмукателя при всички натоварвания на
котела, без отчитане на просмукването в пра-
хоуловителя, да не превишава:
 1. при тръбен въздухоподгревател—10 %;
 2. при регенеративен въздухоподгревател—
20 %.
Чл. 534. (1) Просмукването на въздух в елек-
трофилтрите да не надвишава 10 %, а в циклон-
ните или мокрите прахоуловители—5 % от прое-
ктния дебит на въздуха.
 (2) Изискването по ал. 1 не се отнася за кот-
ли, работещи с надналягане по газовия тракт,
каквито са пламъчнотръбните котли и др.