Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
(4) Енергийните характеристики и пока­
зателите за разход на енергия за сградите по 
ал. 3 се определят по реда на наредбата по 
чл. 33, ал. 4 ������������������������������
от Закона за енергийната ефек­
тивност (ЗЕЕ), като се отчитат референтните 
стойности на коефициентите на топлопреми­
наване на сградните ограждащи конструкции 
и елементи по таблици 1 и 2.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. Алинея 3 се изменя така.
„(3) Списък на стандартите от приложното 
поле на наредбата е даден в т. 1 на прило­
жение № 1.“ 
3. В ал. 4 думите „приложение № 1“ се 
заменят с „приложение № 1, т. 2“.
§ 4. В чл. 3 думите „производствени поме­
щения с влажен и мокър режим (с относителна 
влажност на въздуха над 75 на сто)“ се заменят 
с „и на помещения с относителна влажност 
на въздуха над 70 %, както и“.
§ 5. Наименованието на глава втора се 
изменя така:
„ Г л а в а  в т о р а
ИЗИСКВАНИЯ И ОСНОВНИ ПОКАЗА­
ТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА 
НОВИ СГРАДИ И ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И ОСНОВЕН 
РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ“.
§ 6. Наименованието на раздел I от глава 
втора се изменя така:
„Раздел І
Изисквания и основни показатели за енер­
гийна ефективност“.
§ 7. Членове 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се изменят така:
„Чл. 4. (1) Техническите показатели за 
енергийна ефективност при проектирането на 
сгради и при оценяването на съответствието 
на проектите с изискванията за енергийна 
ефективност са, както следва:
1. общ годишен разход на енергия за ото­
пляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди на един квадратен метър 
от общата отопляема площ на сградата (Аf) в 
m2, определен като потребна и като първична 
енергия �����������������������������������
– за нови��������������������������
 �������������������������
сгради, при които със за­
данието/договора за проектиране се изисква 
проект за обща сградна отоплителна инста­
лация по част „Топлоснабдяване, отопление, 
вентилация и климатизация“;
2. общ годишен разход на енергия за ото­
пляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди на един квадратен метър 
от общата отопляема площ на сградата (Аf) 
в m2, определен като нетна енергия – за нови 
сгради, за които със заданието за проектиране 
се изисква локално (местно) отопляване или 
чиито конструкции не позволяват изпълнение 
на централно отопляване с обща отоплителна 
инсталация;
3. общ годишен разход на енергия за ото­
пляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, 
осветление и уреди на един квадратен метър 
от общата отопляема площ на сградата (Аf) 
в m2 или на един кубичен метър отопляем 
обем (Vs) в m3, определен като първична енер­
гия – за съществуващи сгради с нормативна 
температура на вътрешния въздух, по-висока 
от 15 °С, и относителна влажност на въздуха 
под 70 %.
(2) Необходимите данни за изчисляване на 
продължителността на отоплителния период и 
за денградусите по населени места са съгласно 
картата и таблици 1 и 2 на приложение № 2.
Чл. 5. (1) Стойностите на показателите на 
сградите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 и референт­
ните им стойности се изчисляват по методи­
ката съгласно приложение № 3 въз основа на 
проектните данни за сградата.
(2) Стойността на показателя на сградите 
по чл. 4, ал. 1, т. 3 и референтната му стой­
ност се изчисляват по методиката съгласно 
приложение № 3 въз основа на данни за акту­
алното състояние на сградата при извършване 
на обследване за енергийна ефективност по 
реда на ЗЕЕ.
Чл. 6. (1) Съответствието с изискванията 
за енергийна ефективност се счита, че е из­
пълнено в следните случаи:
1. за нови сгради, които са в процес на 
проектиране или изграждане – когато стой­
ностите на показателите по чл. 4, ал. 1, т. 1 
и 2 съответстват на клас „B“ от скалата на 
класовете на енергопотребление от наредбата 
по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ;
2. за съществуващи сгради – когато стой­
ността на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 3 
съответства:
а) най-малко на клас „С“ от скалата на 
класовете на енергопотребление от наредбата 
по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ – за сградите, които са 
въведени в експлоатация през периода 1991 – 
2009 г. вкл.;
б) най-малко на клас „D“ от скалата на 
класовете на енергопотребление от наредбата 
по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ – за сградите, които са 
въведени в експлоатация до 1990 г. вкл.
(2) Съответствието по ал. 1 се установява 
чрез сравняване на стойността на показателя 
по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3 с референтната 
му стойност за същата сграда. Референтна­
та стойност за дадена сграда се определя, 
като в изчисленията по методиката съгласно 
приложение № 3 се заместят референтните 
стойности на сградните ограждащи конструк­
ции и елементи, дадени в таблици 1 и 2, и 
референтните стойности на показателите на 
елементите и агрегатите на системите за 
осигуряване на микроклимата в сградата.