Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 51

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
3. актове за скритите работи, включително
актовете за пресичане и сближаване на кабели-
те с всички подземни комуникации, а също и
актове за монтажа на кабелните муфи и за ог-
леда при полагането на кабела в кабелния ка-
нал преди заравянето му;
4. протоколи за изпитванията на КЕ след
полагането им;
5. монтажни чертежи с означения на места-
та и отклоненията от проекта при направата на
крайните кабелни глави и апаратурата за под-
държане на постоянно налягане на маслото за
КЕ с напрежение до 110 kV;
6. актове за изпълнение на антикорозионни
мероприятия и на защита от блуждаещи токове.
Чл. 206. При приемане в експлоатация на
основно ремонтиран КЕ се извършват изпит-
вания в съответствие с изискванията на Наред-
ба № 3 за устройството на електрическите уред-
би и електропроводните линии, в т.ч.:
1. определяне целостта на жилата и сфази-
ровката им;
2. определяне на активните съпротивления
на жилата на кабела и на работните им капаци-
тети за КЕ с напрежение 20 kV и по-високо;
3. измерване съпротивлението на заземите-
лите на корпусите на крайните муфи и на ме-
талните конструкции в кабелните шахти;
4. измерване на равномерното разпределе-
ние на товарите между паралелно работещи
кабели;
5. проверка на действието на монтираните
уредби за антикорозионна защита от блуждае-
щи токове;
6. изпитване на изолацията с постоянен ток
с повишено напрежение.
Чл. 207. (1) Всеки КЕ има свой единен за
мрежата номер или наименование. Ако линия-
та се състои от няколко паралелни кабела, все-
ки от тях има един и същ номер и допълнителна
буква: А, Б, В и т. н.
(2) На територията на предприятието под-
земните КЕ се маркират посредством пикетаж-
ни колчета (блокчета):
1. на всеки 100 m от трасето;
2. над кабелните муфи;
3. в местата на пресичанията с други подзем-
ни съоръжения;
4. при изменение на посоката на трасето.
Чл. 208. За всеки КЕ при въвеждането му в
експлоатация се установяват максималните
токови товари в съответствие с изискванията
на Наредба № 3 за устройството на електричес-
ките уредби и електропроводните линии. Тези
товари се определят за участъците на трасето с
най-лоши условия за охлаждане, ако дължина-
та на участъка е по-голяма от 10 m.
Чл. 209. Температурата на загряване на ка-
белите се проверява предимно на участъците
от трасето с най-лошо охлаждане във време и
срокове, установени с вътрешни инструкции.
Чл. 210. (1) Вентилацията на кабелните ко-
лектори, тунели и шахти се проверяват перио-
дично. Температурата на въздуха в колектори-
те, тунелите и шахтите лятно време да не пре-
вишава температурата на външния въздух с
повече от 10 °С.
(2) При необходимост за намаляване на рис-
ка от възникване и разпространение на пожари
в кабелните тунели се предвижда допълнител-
на огнезащита на кабелите със специални тех-
нически обмазки.
Чл. 211. Кабелни електропроводи с напреже-
ние 6 ч 10 kV, които работят с по-нисък товар от
номиналния, могат кратковременно да се пре-
товарват съгласно данните на производителя.
Чл. 212. (1) Допуска се в авариен режим КЕ
с напрежение до 10 kV да се претоварва съглас-
но данните на производителя.
(2) Не се допуска претоварване на КЛ с на-
прежение 20 ч 35 kV.
Чл. 213. Разрешава се претоварване на мас-
лонапълнените КЕ с напрежение 110 kV съг-
ласно инструкциите на производителя.
Чл. 214. (1) За КЕ с напрежение 110 kV с
проекта се установяват границите и скоростта
на допустимите изменения на налягането на
маслото.
(2) При излизане извън посочените граници
КЕ или отделна негова секция се изключва.
(3) Включването на КЕ или секция по ал. 2
се допуска само след изясняване на причините
за недопустимото увеличаване на налягането
на маслото.
Чл. 215. (1) В мрежи с изолиран или неефек-
тивно заземен звезден център се допуска КЕ да
работят в режим с еднофазно земно съедине-
ние до неговото отстраняване, като незабавно
дежурният в разпределителната подстанция уве-
домява дежурния диспечер на преносното/раз-
пределителното предприятие, под чието ръко-
водство ще продължи работата по отстранява-
не на земното съединение.
(2) Максималната допустима продължител-
ност на режима с еднофазно земно съединение
се определя от производителя на кабела или
съответния стандарт.
Чл. 216. (1) Товарите на КЕ и напрежението
в различните точки на мрежата се измерват най-
малко два пъти годишно, в т.ч. един път в пери-
ода на върховия товар.
(2) Въз основа на измерванията по ал. 1 се
уточняват режимите и схемите на работата на
КЕ. За контролиране на максималния товар се
монтират амперметри.
Чл. 217. (1) Огледите на КЕ с напрежение до
35 kV се извършват, както следва:
1. трасета на положените в земята кабели—
съгласно вътрешни инструкции най-малко един
път на три месеца;
2. кабели, положени в колектори, тунели и по
мостове—най-малко един път на три месеца;