Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 19

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  19   
3. претоварване вследствие извънредно 
увеличаване на енергопотреблението;
4. недопустимо нарастване на шума при 
работа на помпените станции извън границите 
на максимално допустимите норми.
(5) Начинът на разполагане на оборудването 
в помпената станция и режимът на работа 
на помпите се определят за всеки конкретен 
случай.
Чл. 102. (1) Общият напор на помпа или 
помпена група се определя като сума от 
преодоляваната геодезична височина, общите 
загуби на напор, както и: 
1. при пряко подаване в мрежата – свобод­
ния напор в критичната точка;
2. при свободно изтичане в резервоар –
допълнителен напор от 3 m (или друга стойност, 
ако е необходимо) в края на тласкателя или 
необходимия свободен напор във висока точка 
по трасето му.
(2) При избора на помпа работната є точка 
се определя в съответствие с високите стой­
ности на коефициента на полезно действие 
на помпата.
Чл. 103. (1) Всяка система помпен агре­
гат – тласкателен водопровод се изследва за 
хидравличен удар при най-неблагоприятни 
експлоатационни условия, въз основа на които 
се вземат защитни мерки за осигуряване на 
максимално оразмерително налягане във во­
допровода под допустимото работно налягане 
за даден вид тръби съгласно приложение № 7.
(2) Оразмеряването на тласкателния водо­
провод се извършва с водното количество при 
работната точка на избраната помпена група. 
(3) При възможност за поява на хидравличен 
удар се проектират съоръжения за неговото 
предотвратяване или погасяване.
Чл. 104. В машинната зала на помпените 
станции не се допуска разполагането на пом­
пи, работещи с вредни, отделящи миризми 
течности и с битови или производствени 
отпадъчни води.
Чл. 105. (1) За всяка група помпени агрегати 
се предвиждат резервни помпени агрегати в 
зависимост от категорията на водоснабдител­
ната система и броя на работните агрегати 
съгласно табл. 3.
Таблица 3
Брой на 
работните 
агрегати в 
една група 
помпи
Брой на резервните агрегати, монти­
рани в помпената станция, в зави­
симост от категорията на водос­наб­
дителната система
първа
втора
трета
1
1
1
1
От 2 до 6
2
1
1
От 7 до 10
2
1
–
Над 10
2
2
–
(2) За обекти, за които се предвижда не­
прекъснато водоснабдяване, се проектира ре­
зервно електрозахранване от втори независим 
енергиен източник.
Чл. 106. (1) Помпените агрегати и другите 
съоръжения в помпената станция се разпо­
лагат така, че да има свободен достъп за 
обслужване и ремонт.
(2) Арматурите и водопроводите се разпо­
лагат така, че загубите на напор да са мини­
мални и да е осигурен достъп до спирателните 
кранове и при монтиране на помпите.
(3) В помпените станции, в които има пов­
дигателни механизми, се изгражда монтажна 
площадка за осигуряване на проходно място с 
широчина, не по-малка от 0,7 m до поставения 
върху нея помпен агрегат.
(4) Помещенията, в които се разполагат 
вертикални помпи, се проектират при спаз­
ване на изискванията за монтаж, демонтаж 
и изнасяне на помпите и на техните възли, 
включително с подемни съоръжения.
(5) Допуска се при неблагоприятни почвени 
условия монтирането на две помпи на един 
общ фундамент, без проход между тях, като се 
осигурява обход с широчина най-малко 1,0 m.
Чл. 107. (1) За всяка естествено залята 
помпена група и независимо от броя помпи 
се проектират не по-малко от два смукателни 
водопровода. 
(2) При изключване на един смукателен 
водопровод на естествено залети помпи ос­
таналите помпи провеждат цялото оразмери­
телно водно количество при водоснабдителни 
системи от първа и втора категория и 70 % 
от оразмерителното водно количество за во­
доснабдителни системи от трета категория.
(3) При помпи, които не са залети естест­
вено, всяка от тях се проектира със самосто­
ятелен смукателен водопровод.
(4) Смукателните водопроводи на помпи, 
които не са залети естествено, се проектират 
с възходящ наклон към помпите 0,005.
(5) Смукателните водопроводи се проек­
тират с ексцентрични редуктори.
(6) При естествено залети помпи се вземат 
мерки за предотвратяване разпространението 
на вибрации при работата на помпата към 
стената на резервоара.
(7) При помпи, които не са залети естест­
вено, се предвижда обратна клапа в началото 
на смукателите. 
Чл. 108. Монтажните канали на водопро­
водите се проектират с размери, които осигу­
ряват:
1. от 0,2 до 0,3 m свободно пространство 
под тръбата;
2. от 0,2 до 0,4 m свободно пространство 
над тръбата;
3. от 0,25 до 0,3 m свободно странично 
пространство между стената и тръбата.