Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 68

СТР.  68	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
а) маслоприемна яма, проектирана за пъл-
ния обем масло;
б) праг, проектиран за пълния обем масло;
2. при количество на маслото в един съд 
над 650 kg се предвижда:
а) бетонен маслоприемник, проектиран за 
най-малко 20 % от целия обем на маслото 
в трансформатора или апарата, с отвеждане 
на маслото в дренажна система; тръбите от 
маслоприемника към дренажната система се 
проектират с диаметър най-малко 0,1 m и с 
мрежа откъм маслоприемника;
б) бетонен маслоприемник без отвеждане 
на маслото в дренажна система, който се ораз-
мерява за пълния обем на маслото, като се 
предвиждат решетка и слой чакъл с дебелина 
0,25 m; нивото на маслото е на 0,05 m под ре-
шетката, а горното ниво на чакъла – над 0,08 
m под отверстието на въздухопроводния канал; 
площта на маслоприемника е не по-малка от 
площта на основата на трансформатора или 
апарата.
(4) Маслоприемници по ал. 2 и 3 се пред-
виждат и за отделно стоящи закрити трансфор-
маторни постове на ниво терен, при условие че 
са разположени на разстояние най-малко 5 m от 
„английски дворове“, канализационни решетки 
и шахти на подземни комуникации, рампи към 
по-ниски нива и изходи на асансьори.
(5) Маслоприемници по ал. 2 и 3 се пред-
виждат за отделно стоящи закрити трансфор-
маторни постове, разположени на площадки с 
ниво, по-ниско от нивото на прилежащия терен.
(6) Подовете на килиите се проектират с 
наклон 2 % към маслоприемника.
(7) Маслоприемници може да не се пред-
виждат, когато количеството на маслото в 
трансформатора или апарата е до 60 kg.
Чл. 358. (1) Маслените трансформатори 
се монтират в отделна, изолирана от другите 
помещения килия.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за 
сухите трансформатори.
(3) Разрешава се разполагането на два мас-
лени трансформатора с единична мощност до 
1000 kVA в една обща килия, когато са с общо 
предназначение, управление и защита и слу-
жат като един агрегат. В една обща килия се 
разрешава разполагането и на трифазни групи 
от три еднофазни трансформатора с единична 
мощност до 5000 kVA. 
(4) Разрешава се разполагането в общо 
помещение с разпределителна уредба на един 
маслен трансформатор с мощност до 630 kVA 
или на два трансформатора с мощност до 400 
kVA, отделени от останалата част на поме-
щението с преграда, изпълнена от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
и с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 60.
Чл. 359. (1) Когато на разстояние не повече 
от 5 m над вратите или над изходния венти-
лационен отвор на трансформаторната килия 
се предвиждат прозорци, под тях по цялата 
широчина на килията се проектира козирка с 
широчина най-малко 0,7 m, изпълнена от про-
дукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2, и с огнеустойчивост най-малко EI 60.
(2) Вратите на килиите на помещения, в 
които са разположени многомаслени прекъс-
вачи, силови и напреженови трансформатори 
с над 60 kg масло и които не са свързани със 
закритата разпределителна уредба, се изпълня-
ват с огнеустойчивост най-малко EI 60.
Чл. 360. Маслонапълнените пускорегули-
ращи устройства за електрически двигатели с 
напрежение над 1000 V се предвиждат в отделни 
помещения със стени, изпълнени от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
с огнеустойчивост най-малко REI 150, с лек 
покрив от продукти с клас по реакция на огън 
не по-нисък от А2 и с изход навън.
Чл. 361. Откритите маслонапълнени кон-
дензатори се разполагат на групи с мощност 
до 30 MVA, като разстоянието между тях е 
най-малко 6 m. Разстоянието до съседни сгради 
и съоръжения се определя съгласно чл. 354.
Чл. 362. Под всеки маслен трансформатор 
и апарат с масло в количество над 60 kg се 
предвижда маслоприемник при спазване на 
изискванията по чл. 360.
Чл. 363. За трансформатори и реактори с 
напрежение над 400 kV и за трансформатори с 
напрежение 220 kV и с мощност, по-голяма от 
200 MVA, се предвиждат стационарни уредби 
за пожарогасене.
Раздел III
Трансформаторни постове 
Чл. 364. (1) Вътрешноцеховите и транс-
форматорните постове в сгради от категории 
по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д и от I и II 
степен на огнеустойчивост се предвиждат на 
първия или втория етаж.
(2) В сгради от категория по пожарна опас-
ност Ф5В и от I и II степен на огнеустойчивост 
се предвиждат само сухи трансформатори.
Чл. 365. (1) Разрешава се трансформаторни-
те постове да се разполагат в производствени 
сгради, на открито, в килии или в отделни 
помещения. При открито монтиране токово-
дещите части на трансформаторните постове 
се затварят, а разпределителните уредби се 
разполагат в шкафове със защита най-малко 
IP 44 съгласно табл. 24.
(2) За откритите вътрешноцехови подстанции 
и комплексните трансформаторни подстанции 
се разрешава използването на маслени транс-
форматори, както следва: за първия етаж – със 
сумарна мощност не по-голяма от 3200 kVA, 
и за втория етаж – със сумарна мощност не 
по-голяма от 1000 kVA.