Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 61

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
МИНИСТЕРСТВО 
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и 
поддържане на електрически уредби за ниско 
напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.)
§ 1. Глава първа „Общи положения“ се 
изменя така:
„Чл. 1. (1) С наредбата се определят изисква-
нията при проектиране, изграждане, проверка 
и поддържане на електрически уредби за ниско 
напрежение в сгради, захранвани с променливо 
напрежение до 1000 V с номинална честота 50 
или 400 Hz или с постоянно напрежение до 
1500 V, наричани за краткост „електрически 
уредби в сгради“.
(2) С наредбата се определят правилата 
за проектиране, изграждане, проверка и под-
държане на електрически уредби за ниско 
напрежение в сгради, чрез които се осигурява:
1. безопасността на хората и домашните 
животни;
2. защитата на имуществото срещу опаснос­
тите и вредите, които могат да възникнат при 
нормална работа на електрическите уредби;
3. правилното функциониране на уредбите.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при изграж-
дане на нови и при реконструкция и основен 
ремонт на електрически уредби, включително 
на зависими от тях части от съществуващи 
уредби, в сгради, помещения или части от тях, 
класифицирани като места с нормална пожарна 
опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар (обн., 
ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; 
Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС – бр. 101 от 
2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г. и бр. 69 и 
89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., 
бр. 2 от 2016 г.).
(2) За електрически уредби в сгради, по-
мещения или части от тях, класифицирани 
като места с повишена пожарна опасност и/
или места с експлозивна опасност, се спазват 
изискванията на тази наредба и на наредбата 
по ал. 1.
(3) Наредбата се прилага за:
1. електрически уредби на:
а) сгради на основното застрояване с жилищ-
но, общественообслужващо, производствено, 
смесено и друго предназначение;
б) второстепенни, стопански и други по-
стройки на допълващото застрояване;
в) временни строежи и преместваеми обекти;
2. специфични електрически уредби и части 
от такива уредби:
а) токови кръгове, различни от вътреш-
ното окабеляване на машини, които работят 
при напрежения, превишаващи 1000 V, но са 
получени от уредби с напрежение до 1000 V 
(например вериги на рекламно (неоново) 
осветление или електростатични филтри за 
пречистване на въздуха);
б) кабелни системи и инсталации, които не 
са обект на стандарти за оборудване (машини с 
електрическо захранване, електрически табла);
в) електрически уредби на собственика/
ползвателя на сградата, разположени извън 
сградата;
г) фиксирани (стационарни) инсталации за 
информационно, комуникационно, сигнално, 
контролно и друго подобно оборудване (с из-
ключение на радиосъоръженията и крайните 
далекосъобщителни устройства), които не са 
елемент от вътрешната електрическа част на 
това оборудване;
3. електрически уредби, които са свързани 
с предназначението на сградите, но са разпо-
ложени в близост до тях.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. електрически уредби в сгради или в поме-
щения, в които се произвеждат или съхраняват 
взривни вещества;
2. електроразпределителни мрежи за об-
ществено снабдяване с електрическа енергия, 
както и за електропроизводство и електро­
пренос в такива мрежи;
3. съоръжения за намаляване на електро-
магнитни смущения с изключение на случаите, 
когато техните характеристики могат да окажат 
неблагоприятно въздействие върху безопасност-
та на електрическите уредби в сгради;
4. специфични части от асансьорни уред-
би – например веригите за управление и 
сигнализация;
5. външни мълниезащитни уредби на сгради 
(за защита при преки попадения на мълнии);
6. специфичното присъщо електрообзавеж-
дане на машини и съоръжения с изключение на 
неговия избор в съответствие с приложението 
му в електрическата уредба;
7. електрически съоръжения, апарати и 
други устройства, предназначени за използ-
ване при променливо напрежение от 50 V до 
1000 V и при постоянно напрежение от 75 V 
до 1500 V, които са градивни елементи за 
електрически уредби в сгради, с изключение 
на техния избор в съответствие с приложе-
нието им в електрическата уредба.
Чл. 4. (1) При проектирането на електричес­
ки уредби в сгради трябва да се осигуряват:
ло на лицата от педагогическия персонал в 
детските градини, училищата и обслужващите 
звена (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 
2017 г.
Министър:  
Меглена Кунева
9368