Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
Чл. 844. Ремонтирането на регулиращите
органи и свързването им с изпълнителните
механизми, редукторите на електрозадвижва-
нията, както и на дроселните органи на разхо-
домерите, арматурите, щутцерите и др. под.
трябва да се извършва от персонала, който ре-
монтира основното съоръжение. Монтирането
на място и приемането на ремонтираната апа-
ратура се извършва с участието на работници
от цеха за автоматика и измервания.
Чл. 845. Текущите и основните ремонти (без
смяна на намотките) и профилактичните из-
питвания на електрическите двигатели на зад-
вижванията на спиращите и регулиращите ор-
гани на устройствата за автоматично регулира-
не, на защитите и на дистанционното управле-
ние трябва да се извършват от персонала на
цеха за автоматика и измервания.
Чл. 846. Ремонтите със смяна на намотките
на електродвигателите на задвижванията по
ал. 1 се извършват от персонала на електроцеха
или на ремонтния завод по заявка от цеха за
автоматика и измервания.
Г л а в а  п е т а
ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕН
РЕЖИМ
Раздел I
Общи положения
Чл. 847. При техническата експлоатация на
топлосиловите съоръжения трябва да се под-
държа водно-химичен режим, който осигурява
работа на съоръженията без повреди, без нама-
ляване на икономичността и без:
1. образуване на накипи и отлагания по на-
гревните повърхности;
2. образуване на шлам в котлите, в тракта на
питателната вода и в топлинната мрежа;
3. корозиране на вътрешните повърхности
на съоръженията и топлинните мрежи.
Чл. 848. Инсталациите за обработване на
водата (добавъчна, питателна, котлова, мрежо-
ва, охлаждаща, дренажна и др.), а също на про-
изводствения кондензат, на смазочните и изо-
лационните масла се обслужват от персонала
на цеха, в който са разположени. Контролът и
ръководството на химичния режим на инстала-
цията се осъществява от персонала на химичес-
кия цех (лаборатория).
Чл. 849. Инсталациите за предварителна об-
работка на водата за парни котли с производи-
телност 0,7 t/h и по-голяма трябва да отговарят на
изискванията на специализираните нормативни
актове за технически надзор на парните и водо-
грейните котли и на съответните стандарти.
Чл. 850. Операциите за възстановяване (ре-
генериране) на филтриращите материали в уред-
бите за пречистване на кондензат се осъщест-
вяват съвместно от персонала на химичния и
котелния цех.
Чл. 851. Когато включването в работа или
изключването на отделни елементи или на цели
топлоенергийни съоръжения предизвикват вло-
шаване на качеството на водата и парата, те
трябва да се съгласуват предварително с химич-
ния цех (лаборатория).
Чл. 852. Вътрешните огледи на топлоенергий-
ните съоръжения на потребителите, вземането
на проби от отлагания, изрязването на образци
от тръби за анализ, съставянето на актове за
огледи, разследването на аварии и неизправнос-
ти трябва да се извършват с участието на персо-
нала от химичния цех (лаборатория).
Раздел II
Норми за качествата на парата и водата
Чл. 853. Питателната вода на парните котли
и допълнителната вода за водогрейните котли
трябва да удовлетворява изискванията на спе-
циализираните нормативни актове за техничес-
ки надзор на парните и водогрейните котли и
на съответните стандарти.
Чл. 854. Средното съдържание на натриеви
съединения (изразено чрез Na) в наситената пара
на котел с естествена циркулация трябва да бъде
не по-голямо от определеното от производителя.
Чл. 855. Питателната вода за котли с естес-
твена циркулация трябва да отговаря на след-
ните норми:
1. твърдост, определена по трилонометри-
чен метод—не по-голяма от 10 µg-екв/kg—за
котли с налягане до 4 МРа, и от 5 µg-екв/kg—за
котли с налягане 4ч10 МРа;
2. съдържание на кислород пред деаератора
(преди вкарване на обезкислородяващи химич-
ни реагенти или при временното му изключва-
не)—не повече от 30 µg/kg;
3. съдържание на кислород след деаератора
(преди вкарване на обезкислородяващи химични
реагенти или при временното му изключване) при
налягане до 10 МРа—не повече от 20 µg/kg;
4. съдържание на свободен сулфит (при сул-
фитиране) пред водния економайзер—не пове-
че от 2 mg/kg;
5. съдържанието на свободен хидразин (при
обработване на водата с хидразин) пред водния
економайзер (изразено чрез Nа2H4) трябва да
бъде в граници от 20 до 60 µg/kg; при пускане и
спиране на котела се допуска по-високо съдър-
жание на хидразин (определящо се от условия-
та на пасивации на вътрешните повърхности на
котела)—до 3000 µg/kg;
6. във водата след деаератора трябва да лип-
сва свободна въглена киселина, а показателят
рН на питателната вода при 20°С трябва да се
поддържа в граници 9,1±0,1;
7. съдържание на амоняк и неговите съедине-
ния (изразено чрез NH3)—не повече от 1000 µg/kg;
8. за котли с налягане до 6 МРа съдържани-
ето на нитрати не се нормира, а съдържанието
на нитрити (изразено чрез NО2) не трябва да
превишава 20 µg/kg;
9. съдържанието на железни съединения
(изразено чрез Fe) не трябва да бъде по-голямо
от определеното от производителя;
10. съдържание на медни съединения (изра-
зено чрез Cu) за котли с налягане от 3 до 10
МРа—не по-голямо от 10 µg/kg—при котли с
нефтено гориво, и не по-голямо от 20 µg/kg—
при котли с други видове гориво;
11. сумарно съдържание на масла и тежки
нефтопродукти—не по-голямо от 1 µg/kg—за кот-