Държавен вестник, бр. 1, 2017 г., стр. 6

СТР.  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  1
4. В ал. 7 след думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се 
поставя запетая, а думите „или по чл. 22, ал. 2“ 
се заменят с „по чл. 22, ал. 2 или по чл. 662“.
5. Създава се ал. 9:
„(9) Когато съседни стени на пожарните 
сектори са предвидени на място, където се 
долепват две крила от една сграда или две 
отделни сгради с различна височина, се спазват 
изискванията на чл. 20, ал. 4 или 5.“ 
§ 11. В чл. 18 думата „критерий“ се заменя 
с „клас“.
§ 12. В чл. 19, ал. 1 след думите „(без отвори 
или с пожарозащитени отвори)“ се добавя „по 
цялата височина на сградата в непрекъснат 
вертикален план“.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „и се 
изпълняват от строителни продукти с минима-
лен клас по реакция на огън В“ се заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5: 
„(4) В случай че брандмауерът е проектиран 
на място, където се долепват две крила от 
една сграда или две отделни сгради с различна 
височина, за предотвратяване на разпростра-
нението на огъня между разделените части 
се предвиждат следните мерки:
1. стената на по-високото крило (сграда) 
се проектира като брандмауер в рамките на 
контура на долепване и във вертикално на-
правление на 5 m над покрива на по-ниското 
крило (сграда), или
2. стената на по-ниското крило (сграда) е 
брандмауер и покривът на крилото (сградата) 
е изпълнен от строителни продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2 и е с 
минимална огнеустойчивост REI 60 в частта 
на разликата във височините между двете 
крила (сгради), но не по-малко от 5 m и не 
повече от 15 m.
(5) В случаите, когато не са предвидени 
мерките по ал. 4, брандмауерът се проектира 
на разстояние най-малко 5 m от мястото на 
долепване на крилата (сградите).“
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 означението „Ф5Д“ се заменя с 
„Ф5Г“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Вратите и капаците за защита на отво-
ри в пожарозащитните стени се предвиждат 
самозатварящи се и с огнеустойчивост ЕІ 60.“
§ 15. В чл. 24, ал. 1 думите „изпълнени 
от строителни продукти с клас по реакция 
на огън не по-нисък от А2“ и запетаята след 
тях се заличават.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „проектират“ се 
добавя „до покрива им, както“.
2. В ал. 4 след думата „етаж“ се добавя „и 
на покрива на сградата“.
§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1, таблица 8 текстът на номер по 
ред 11 се изменя така:
„
11.
Паркинги и га-
ражи (от под-
клас Ф5.2)
15 Прилага се при неопре-
делен брой на моторни-
те превозни средства в 
инвестиционния проект
“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато в инвестиционния проект за 
гараж е определен броят на моторните пре-
возни средства, максималният брой на хората 
в гаража се определя при следния норматив: 
едно моторно превозно средство за двама 
човека.“
§ 18. В чл. 40 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 след означението „Ф1.4“ 
се поставя запетая и се добавя „както и за 
санитарни помещения (бани и тоалетни)“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато вътрешното помещение по 
ал. 2 е склад или техническо помещение и 
е с площ до 40 m2, се допуска да бъде оси-
гурен евакуационен изход (изходи) само към 
едно съседно помещение, като дължината 
на евакуационните пътища се ограничава в 
рамките на помещенията съгласно чл. 44 и 
допустимата дължина на евакуационния път 
от всяка точка на вътрешното помещение до 
краен евакуационен изход или евакуационен 
изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не 
повече от 40 m. В този случай не се прилагат 
условията по ал. 3, т. 1 – 3.“
§ 19. В чл. 41, ал. 6 и чл. 42, ал. 6 след ду-
мата „изходи��������������������������������
“ ������������������������������
се добавя „по пътищата за ева-
куация от помещения за повече от 50 човека“.
§ 20. В чл. 43 ал. 9 се изменя така:
„(9) Разрешават се плъзгащи се (отварящи 
се встрани) врати на евакуационни изходи от 
помещения, както следва:
1. от подкласове на функционална пожарна 
опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф3.4 и 
Ф4.2, предназначени за не повече от 50 човека;
2. от клас на функционална пожарна 
опасност Ф5, предназначени за не повече от 
15 човека.“
§ 21. В чл. 45 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 7 думите „Стълбищните рамена“ 
се заменят с „В евакуационните стълбища 
стълбищните рамена“.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) По пътищата за евакуация от еваку-
ационните стълбища до крайния евакуационен 
изход минималната широчина на евакуацион-
ните изходи е не по-малка от необходимата 
широчина на стълбищното рамо.“
§ 22. В чл. 46, ал. 1, т. 3 думите „в учебно-
възпитателни и социални учебно-професио-
нални заведения с интернати и сиропиталища“ 
се заменят с „във възпитателни училища и 
социално-педагогически интернати“.
§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения 
и допълнения: