Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 585. (1) На метала на топлоенергийните
съоръжения и тръбопроводи се извършват:
1. входящ контрол—по време на монтаж,
ремонт или реконструкция преди включването
на съоръжението в експлоатация;
2. експлоатационен контрол—по време на
целия период на експлоатацията;
3. граничен контрол—при констатиране на
степен на изчерпване на остатъчния ресурс 90 %
и повече на отделни елементи или системи от
дадено съоръжение.
(2) Техническата документация за провер-
ките и контрола на метала се съхранява до бра-
куването на съоръженията.
Чл. 586. (1) Методите и обемът на входящия
контрол на метала се определят в съответните
нормативно-технически документи.
(2) Характеристиките на метала, определе-
ни при входящия контрол, се използват в база-
та от данни за сравнителна оценка на състояни-
ето му през целия експлоатационен период.
Чл. 587. (1) Експлоатационният контрол се
извършва по методи, с които може да се устано-
вят настъпилите изменения в състоянието на
метала и да се определи годността му за екс-
плоатация до изчерпване на проектния ресурс.
(2) Обемът и сроковете за извършване на екс-
плоатационен контрол се определят с вътрешна
инструкция, съобразени с нормативна уредба и с
условията на работа на съоръженията.
Чл. 588. (1) Допуска се след изчерпване на
проектния ресурс на основните елементи от
енергийните съоръжения (тръбопроводи, колек-
тори и барабани на котли, паропроводи, корпу-
си на турбини, клапани и др.) изрязването на
метални образци от тях за извършване на тех-
ническа диагностика.
(2) Въз основа на техническата диагностика
по ал. 1 се изготвят заключения за остатъчния
ресурс на метала и предписания за определяне
на допълнителен срок за работа или за бракува-
нето му.
Чл. 589. За оценяване състоянието на основ-
ния и наварен метал се използват неразрушава-
щи методи за контрол.
Чл. 590. Получените резултати от извърше-
ния контрол на метала по чл. 583 се документи-
рат и се съхраняват до извеждане на съоръже-
нията от експлоатация.
Чл. 591. При неудовлетворителни резултати
от проведен контрол за състоянието на метала
на отговорни елементи и възли ръководителят
на обекта назначава експертно-техническа ко-
мисия, която анализира резултатите от контро-
ла, заключението на акредитираното лице, про-
вело техническата диагностика, и взима реше-
ние за ремонт на тези елементи и възли или за
техния демонтаж или за провеждане на възста-
новителна термична обработка.
Чл. 592. Вътрешната инструкция на обекта,
по която се извършва контрол на метала, отра-
зява особеностите на експлоатацията на съоръ-
женията и на нормативните актове.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  п ъ р в а
ТОПЛОФИКАЦИОННИ УРЕДБИ И
ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 593. Топлофикационните уредби и топ-
лопреносните мрежи са съвкупност от техноло-
гични съоръжения и топлопроводи, предназна-
чени за производство и пренос на топлинна
енергия от топлоизточника до потребителите,
свързани в топлоснабдителна система.
Чл. 594. Производството на топлинна енер-
гия се осъществява от:
1. централи за комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия (топлофи-
кационни централи);
2. отоплителни централи;
3. уредби за оползотворяване на отпадна
топлинна енергия и на възобновяеми енергий-
ни източници.
Чл. 595. За граница между топлофикацион-
ните уредби по чл. 593 и топлопреносната мре-
жа се приема спирателната арматура, която
осъществява връзката между тях на територи-
ята на топлоизточника или на неговата ограда.
Чл. 596. Съоръженията на топлофикацион-
ните уредби и мрежи се експлоатират при спаз-
ването на изискванията на тази глава и на об-
щите изисквания в останалите глави от наред-
бата, които имат връзка с тях.
Чл. 597. Оперативното управление на топ-
лоснабдителната система се извършва от опе-
ратор на топлопреносната мрежа, специализи-
рано звено от топлопреносното предприятие.
Чл. 598. (1) Операторът на топлопреносната
мрежа осигурява режима на работа на топло-
преносната мрежа.
(2) На оперативно (диспечерско) разпореж-
дане подлежат топлофикационните уредби на
топлоизточниците, топлопреносните мрежи,
помпените станции в мрежите, както и абонат-
ните станции на всички потребители.
(3) Съоръженията на оперативно разпореж-
дане не може да се извеждат или въвеждат в
работа без разрешение от оператора на топло-
преносната мрежа. Изключения се допускат в
случаите, когато има явна опасност за живота
на хората или от разрушаване на съоръженията.
Чл. 599. (1) При осигуряването на режима на
работа на топлопреносната мрежа се спазват
температурният график за топлоснабдяване,
допустимите отклонения на работните парамет-
ри, балансът между производството и потреб-
лението.
(2) Температурата на водата в подаващия
топлопровод на топлопреносната мрежа се за-
дава по температурен график в съответствие с
приведената външна температура на въздуха.
(3) Приведената външна температура на
въздуха е в зависимост от измерената и прог-
нозната температура, измерената и прогнозна-
та скорост на вятъра и други фактори.