Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 35

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
(3) Върху конструкцията или стълбата, по
която персоналът се изкачва към работното
място, се окачва табела “Качвай се оттук!”.
Чл. 152. След присъединяване на преносим
заземител на работното място се окачва табела
“Да се работи тук!”.
Чл. 153. (1) На ремонтния и на оператив-
ния персонал се забранява по време на рабо-
та да премества, сменя или прибира времен-
ни ограждения и табели. Когато това се на-
лага от характера на работата, то се извърш-
ва само с разрешение на допускащия/изпъл-
нителя на работата.
(2) След завършване на работата табелите,
поставени на временните ограждения и на ра-
ботното място, се снемат от оперативния или
оперативно-ремонтния персонал. 
(3) Табелите, поставени на ръкохватки на
разединители и ключове за управление, се сне-
мат непосредствено преди възстановяване на
схемата.
Раздел V
Проверка за отсъствие на напрежение
Чл. 154. (1) Непосредствено преди поставяне
на преносимите заземители се извършва про-
верка за отсъствие на напрежение на всички
тоководещи части, по които ще се работи, и на
тези, които се намират в опасна близост до тях.
(2) Постоянните ограждения се снемат не-
посредствено преди проверката за отсъствие на
напрежение.
Чл. 155. Проверката за отсъствие на напре-
жение в уредби с напрежение над 1000 V се из-
вършва с технически изправен указател за съ-
ответното напрежение, а в уредби с напреже-
ние до 1000 V—с преносим волтметър или стан-
дартен указател за ниско напрежение.
Чл. 156. (1) Непосредствено преди и след
проверката за отсъствие на напрежение се про-
верява изправността на указателя със специа-
лен уред за тестване или чрез доближаване до
разположени наблизо тоководещи части под
напрежение.
(2) Проверката за отсъствие на напрежение
се извършва на всички клеми на изключеното
съоръжение.
(3) По тоководещи части (шини, проводни-
ци, апарати) отсъствието на напрежение се
проверява за всички фази и на неутралния про-
водник при изведен звезден център.
Чл. 157. (1) Проверката за отсъствие на нап-
режение в уредбите с напрежение над 1000 V
при ползване на указател за напрежение се из-
вършва с диелектрични ръкавици.
(2) В уредби с напрежение до 1000 V провер-
ката се извършва от допускащия/изпълнителя
на работата.
Чл. 158. (1) Във влажно или дъждовно време
в открити разпределителни уредби отсъствие-
то на напрежение се установява чрез специална
указателна щанга, предназначена за работа в
такива условия.
(2) При най-малки признаци (искрене, със-
кане и др.) или съмнение за наличие на напре-
жение преносимите заземители не се поставят
и не се разрешава допускане до работа.
Чл. 159. Забранява се заземяването на ука-
зателите за напрежение. Изключения се допус-
кат за указатели, които конструктивно не дейст-
ват при отсъствие на заземление.
Чл. 160. (1) Стационарни уреди, показващи
състоянието на апарати и блокиращи устройст-
ва срещу достъп в килии под напрежение, пос-
тоянно включени волтметри и други да се смя-
тат като средства, по които не може да се пра-
ви заключение за отсъствие на напрежение.
(2) Информацията за наличие на напреже-
ние, получена от уреди със сигнализация, се
приема за безспорна и не се допуска работа по
съоръженията.
Раздел VI
Поставяне и сваляне на преносими
заземители
Чл. 161. Преносимите заземители се поста-
вят непосредствено след проверката за отсъст-
вие на напрежение на тоководещите части.
Чл. 162. (1) Преносимите заземители се при-
съединяват към тоководещите части на всички
фази, от всички страни, откъдето може да се
подаде напрежение, в т. ч. и чрез обратна транс-
формация.
(2) Местата за поставяне на преносими за-
земители се избират така, че да са на безопас-
но разстояние от тоководещи части под нап-
режение. Когато по изключен за работа учас-
тък е възможно появяване на индуктирано
напрежение, на него се поставя допълните-
лен заземител.
(3) Забранява се присъединяване на прено-
сими заземители през предпазители или пре-
късвачи.
Чл. 163. Забранява се използване на нестан-
дартни преносими заземители със сечения и
клеми, които не са оразмерени за тока на късо
съединение в мястото на поставянето им.
Чл. 164. Разрешава се поставяне само на един
преносим заземител при ремонт на несекцио-
нирани събирателни шини.
Чл. 165. В електрически уредби с двойна
шинна система при ремонт на шинен разедини-
тел преносими заземители се поставят:
1. на разклонението (вилката) към прекъс-
вача;
2. на изключената шинна система или на
отклонението от нея към разединителя, който
ще се ремонтира.
Чл. 166. Преносими заземители в РУ се пос-
тавят на определените за целта места, почисте-
ни от боя и съответно маркирани.
Чл. 167. Поставянето и свалянето на прено-
сими заземители, освен в наряда, се записва в
оперативния дневник, в дневника за поставяне
на преносими заземители и се отбелязва на
оперативната схема.