Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
наредбата и има не по-ниска от втора квалифи-
кационна група съгласно нормативните актове
по безопасност на труда.
(3) Работниците са длъжни да съобщават за
всички забелязани нередности в работата на елек-
трифицирани машини и съоръжения на електро-
монтьора, който отговаря за тези съоръжения, и
да изпълняват неговите указания във връзка с
експлоатацията на тези машини и механизми.
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОСВЕТЛЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 528. Тази глава се отнася за техническа-
та експлоатация на електрическото осветление
на промишлени и селскостопански предприя-
тия, жилищни и обществени сгради, както и на
улично и рекламно осветление.
Чл. 529. (1) В предприятията трябва да има
проектна документация на електрическото ос-
ветление, схема на осветителната мрежа, прис-
пособления за техническо обслужване и екс-
плоатация и картотека за текущата експлоата-
ция, ремонта и измененията на схемите.
(2) Изпълнителните чертежи трябва да съдър-
жат данни, необходими и достатъчни за органи-
зиране на експлоатацията и периодичните про-
верки на състоянието на осветителните уредби.
Чл. 530. Всяка нова или реконструирана ос-
ветителна уредба трябва да е приета и въведена
в експлоатация по ред, установен в съответните
нормативни актове.
Чл. 531. Всички групови изключващи уст-
ройства и предпазители на осветителната мре-
жа трябва да имат надписи с наименование на
захранваната уредба, с тока на настройка на
прекъсвача или с номиналния ток на вложката
на стопяемия предпазител.
Чл. 532. Контактите за безопасно свръхнис-
ко напрежение (12—42 V) трябва да се отлича-
ват от контактите за по-високи напрежения
(220 или 380 V). Щепселите за безопасно свръх-
ниско напрежение не трябва да влизат в кон-
тактите за по-високи напрежения. На всеки
контакт трябва да има надпис с означение на
номиналното напрежение.
Чл. 533. (1) Когато се прилага зануляване на
корпуса на осветителното тяло, е задължител-
но резбата на фасунгата да бъде присъединена
към неутралния проводник.
(2) Присъединяването на преносими лампи
за безопасно свръхниско напрежение (12—24 V)
към преносими трансформатори за безопасност
трябва да става с помощта на гъвкави шланго-
ви проводници.
Раздел II
Вътрешно осветление
Чл. 534. Предприятията, в които се експло-
атират осветителни уредби с луминесцентни и
живачни лампи с обща мощност над 250 kW,
трябва да имат специално назначен персонал
за обслужването им.
Чл. 535. В уредби с луминесцентни лампи
факторът на мощността трябва да се компенси-
ра на мястото на монтирането на лампите до
стойност 0,95. Използването на пусково-регу-
лираща апаратура (ПРА) без кондензатори за
компенсиране на реактивната мощност се до-
пуска само в трифазни осветителни мрежи при
наличие на групова компенсация.
Чл. 536. Групова компенсация на реактив-
ната мощност в уредби с луминесцентно освет-
ление се допуска само при доказана технико-
икономическа целесъобразност.
Чл. 537. При осветление с газоразрядни лам-
пи трябва да бъдат взети мерки за ограничава-
не на пулсациите на светлинния поток. Допус-
тимата стойност на пулсациите трябва да съот-
ветства на действащите норми.
Чл. 538. Допуска се осветителните уредби в
производствените помещения да се захранват
от трансформатора, който захранва силовите
инсталации, при условие че отклоненията на
напрежението по време на експлоатация са в
граници от минус 2,5 до плюс 5 на сто от номи-
налното напрежение.
Чл. 539. Включването към мрежата на ава-
рийното осветление на преносими трансформа-
тори и други потребители, които не се отнасят
към аварийното осветление, е забранено. Към
мрежата за аварийно осветление не трябва да
има присъединени контакти.
Чл. 540. Подмяната на изгорелите лампи
може да се извършва групово или индивидуал-
но. Начинът се избира конкретно за всяко пред-
приятие в зависимост от достъпността на лам-
пите и мощността на осветителната уредба въз
основа на технико-икономическата сметка. При
групова подмяна на лампите периодичността
на почистването на осветителните арматури
трябва да бъде съгласувана с периодичността
на подмяната на лампите.
Чл. 541. В периодите между плановото почис-
тване на осветителната арматура и груповата
подмяна на лампите се допуска експлоатация на
осветителната уредба, без да се сменят изгорели-
те лампи, ако осветеността в контролните точки
не спада с повече от 10 на сто под проектната.
Чл. 542. В процеса на експлоатацията осве-
тителните уредби в промишлените предприятия
се подлагат на следните периодични проверки:
1. най-малко 1 път в годината се измерват
степента на осветеност в контролните точки и
нивото на общата осветеност;
2. състоянието на осветителната уредба (на-
личие на стъкла, решетки и мрежи в осветите-
лите, изправност на уплътненията на осветите-
лите със специално изпълнение и т. н.) се про-
верява с периодичност, определена от лицето,
което отговаря за електрическите инсталации.
Чл. 543. По време на измерване на освете-
ността се измерва напрежението в точката на
захранването и в най-отдалечената точка на
осветителната инсталация.
Чл. 544. Оглед и проверка на осветителната
уредба се извършват при следната периодичност:
1. проверка на изправността на системата за
аварийно осветление—най-малко 1 път на 3
месеца;
2. измерване на изолационното съпротивле-
ние на проводниците и кабелите—1 път на 3
години;