Държавен вестник, бр. 91, 2010 г., стр. 60

СТР.  60	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
заведение; необходимо е болницата да има 
възможности за изследване на пациентите чрез 
компютърно-аксиална томография (КАТ) или 
за ползване на магнитнорезонансна томография 
(МРТ), намиращи се на територията на съответ­
ното населено място, като се осигури 24-часов 
достъп, включително в условията на спешност. 
3.6. Лечебното заведение, в което се извърш­
ват дейности от III ниво на компетентност по 
специалността „Лицево-челюстна хирургия“, 
трябва да разполага със следната апаратура: 
3.6.1. операционни маси – 2 бр.; 
3.6.2. операционни лампи – 2 бр. 
4. Стандарти за устройство на помещения, 
в които се извършват хирургични дейности. 
Стандарти за структура на болнично звено за 
оказване на хирургическа помощ 
4.1. Хирургичен кабинет в лечебни заведения 
за извънболнична дентална/медицинска помощ: 
4.1.1. Хирургичният кабинет съгласно За­
кона за лечебните заведения (ЗЛЗ) има две 
функционално свързани работни помещения: 
кабинет за прегледи (мин. площ 12 кв.м) и 
манипулационна (амбулаторна операционна) 
с мин. площ 9 кв.м. Второто помещение се 
използва за извършване на манипулации и за 
амбулаторни операции. 
4.1.2. Самостоятелно разположеният хирур­
гичен кабинет има освен това: спомагателни 
помещения (задължителни) – чакалня и сани­
тарен възел, и допълнителни помещения (неза­
дължителни), в зависимост от спецификата на 
дейност – допълнителни работни помещения, 
стерилизационна, регистратура, апаратни, скла­
дове, сервизни помещения и др. 
4.1.3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Изисква­
ния към устройството на помещенията: 
4.1.3.1. минималната светла височина на 
помещенията при самостоятелно разположен 
хирургичен кабинет е 2,20 м, а в рамките на 
медицински, дентален, медико-дентален и 
диагностично-консултативен център – 2,50 м; 
4.1.3.2. стените на манипулационната, сте­
рилизационната, санитарния възел, както и 
зоните за санитарните прибори се изпълняват 
с покрития, позволяващи влажно почистване и 
дезинфекция (гладък фаянс, теракота и др.) на 
височина от готов под; стените на кабинетите, 
на помещенията за краткосрочно лечение и 
наблюдение, на регистратурата и чакалнята 
и на коридорите се изпълняват с латексова 
боя и с други покрития, позволяващи влажно 
почистване и дезинфекция; не се допускат 
релефни мазилки; 
4.1.3.2. подовите настилки в кабинетите, 
манипулационната, стерилизационната и сани­
тарните възли са водонепропускливи, позволя­
ващи влажно почистване и дезинфекция; в тези 
помещения не се допускат подови настилки 
на текстилна основа; в останалите помещения 
подовите настилки трябва да са топли, поз­
воляващи влажно почистване и дезинфекция;
4.1.3.3. осветлението в различните видове 
помещения отговаря на изискванията на БДС 
1786-84 „Осветление. Естествено и изкуствено“; 
допускат се без естествено осветление следните 
помещения: санитарен възел, апаратни, скла­
дове, сервизни помещения и други неработни 
помещения; 
4.1.3.4. в помещенията, за които не е оси­
гурено естествено проветряване, се предвижда 
механична вентилация или климатизация; 
4.1.3.5. всеки кабинет, манипулационна и 
санитарен възел се оборудват с мивка с течаща 
топла и студена вода, отговаряща на изисква­
нията на вода за пиене; 
4.1.3.6. помещенията се обзавеждат с мебели 
и съоръжения, позволяващи влажно почистване 
и дезинфекция; 
4.1.3.7. задължително се осигуряват складови 
помещения или обособено място за разделно 
съхранение на чистите и използвани постелъчен 
инвентар и работно облекло, вкл. обвивки на 
инвентара, както и за съхранение на съдовете 
и препаратите за почистване и дезинфекция 
на помещенията. 
4.1.4. Инсталационни изисквания – отоп­
лителните, вентилационните, климатичните, 
водопроводните и канализационните инста­
лации, електрозахранването и електрическите 
уредби отговарят на съответните нормативни 
технически изисквания. 
4.1.5. Изисквания към извършването на 
някои дейности: 
4.1.5.1. допуска се сключването на договори 
с друго лечебно заведение за стерилизация на 
инструментариума и превързочния материал; 
4.1.5.2. изпирането на постелъчния материал 
и работното облекло се извършва в перални, 
предназначени за целта; 
4.1.5.3. при работа в хирургична практика 
се спазват изискванията за начини и средства 
за дезинфекция в здравните заведения, за хиги­
енни норми и изисквания при провеждане на 
стерилизация в медицинската практика; 
4.1.5.4. събирането и временното съхранение 
на битовите отпадъци и опасните отпадъци от 
медицинската дейност се извършва разделно, 
на определени за целта места; отпадъците от 
медицинската дейност задължително се обез­
заразяват с общоприетите дезинфекционни 
средства, разрешени от МЗ, и се опаковат по 
начин, който не допуска контакт с тях; опасните 
отпадъци от медицинската дейност се предават 
на лицензирани фирми за последващо третиране. 
5.2. Хирургично отделение (клиника) в МБАЛ, 
СБАЛ и СБАЛ по ЛЧХ 
5.2.1. Помещенията в тях отговарят по раз­
мери, разположение, устройство, оборудване и 
обзавеждане на нормативните изисквания на 
Министерството на здравеопазването. 
5.2.2. Хирургично отделение/клиника/бол­
ница има болнични стаи и най-малко 10 бол­
нични легла. Оптималният брой легла в една