Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
тивната зона в подкритично състояние, без
нарушаване на пределите за безопасна експло-
атация при очакваните експлоатационни съби-
тия и проектни аварии.
(2) В случай че ефективността на системата
за аварийно спиране на реактора е недостатъч-
на за продължително поддържане на активна-
та зона в подкритично състояние, трябва да е
предвидено автоматичното включване на дру-
га система за спиране на реактора, която при-
тежава достатъчна ефективност за поддържа-
не на активната зона в подкритично състояние,
с отчитане на възможно освобождаване на ре-
активност.
(3) С технически средства се изключва въз-
можността за въвеждане на положителна реак-
тивност от средствата за въздействие на реак-
тивността, ако работните органи на системата
за аварийно спиране на реактора не са въведе-
ни в работно положение.
Чл. 56. Всички работни органи на системата
за аварийно спиране на реактора трябва да имат
указатели на междинните положения, сигнали-
затори на крайните положения и крайни из-
ключватели, задействащи се по възможност не-
посредствено от работния орган. Работните
органи на другите системи за спиране на реак-
тора трябва да имат указатели за положение.
Чл. 57. При съвместяване на функции за уп-
равление на реактивността и мощността на
реактора с функции за аварийно спиране на
реактора в проекта се разработва и обосновава
редът за тяхното използване с осигуряване при-
оритет на функциите за аварийно спиране на
реактора.
Чл. 58. За подкритична сборка се допуска
липсата на системи за спиране, в случай че при
всякакви изходни събития за аварии и откази
по обща причина се изключва достигането до
критично състояние.
Чл. 59. Привеждането на реактора в под-
критично състояние със системата за спиране
не трябва да зависи от наличието на енерго-
захранване.
Чл. 60. Системата за аварийно спиране тряб-
ва да е проектирана по такъв начин, че след
нейното задействане процесът да бъде доведен
до край и да е невъзможно ръчно задействане
до завършване на действието и непосредствено
след това. Възстановяването на готовността на
системата за действие да става само по коман-
да от оператора след отстраняване на причини-
те за задействане на системата.
Раздел V
Конструкция на реактора и контур на
топлоносителя
Чл. 61. (1) Компонентите, тръбопроводите
и укрепващите конструкции на реактора тряб-
ва да издържат всички приети в проекта ста-
тични и динамични натоварвания и темпера-
турни въздействия.
(2) Конструкцията на ИР и компановката на
контура на топлоносителя трябва да изключ-
ват възможността за непреднамерено дренира-
не на топлоносителя от активната зона или
експерименталните устройства.
(3) При компановката на оборудването и из-
бора на геометрията на контура на топлоноси-
теля трябва да се осигури развитието на ефек-
тивна естествена циркулация на топлоносителя
през активната зона, достатъчна за охлаждане и
предотвратяване повреждането на топлоотделя-
щите елементи и другите елементи на активна-
та зона над установените от проекта предели при
загуба на принудителна циркулация.
(4) При необходимост в проекта трябва да се
предвидят устройства за намаляване на наляга-
нето в контура на топлоносителя, чието задейс-
тване не води до неприемливи изхвърляния на
радиоактивни вещества при всички експлоата-
ционни състояния и проектни аварии.
Чл. 62. Материалите, които се използват за
производство на компонентите на контура на
топлоносителя, се избират така, че да се нама-
ли тяхната активация и вероятността за разви-
тие на пукнатини и неутронно окрехкостяване
с отчитане предполагаемото влошаване на тех-
ните характеристики в края на проектния екс-
плоатационен срок под въздействието на еро-
зия, пълзене, умора и химични въздействия.
Чл. 63. Корпусът на реактора и тръбопрово-
дите под налягане се проектират и изработват с
осигуряване на най-високо качество по отноше-
ние на избора на материали, норми за проектира-
не, пригодност за инспектиране и производство.
Чл. 64. Вътрешните компоненти на система-
та на контура на топлоносителя се проектират
така, че да се сведе до минимум вероятността за
отказ и свързаните с него последващи повреж-
дания на други компоненти при всички експло-
атационни състояния и при проектни аварии.
Чл. 65. Компонентите на контура на топло-
носителя се проектират, произвеждат и разпо-
лагат така, че през целия срок на експлоатация
на ИЯИ да има възможност да се инспектират
и изпитват през определени интервали от вре-
ме. Програмата за наблюдение на контура на
топлоносителя осигурява контрол на влияние-
то на такива фактори, като облъчване, образу-
ване на пукнатини при корозия под напреже-
ние, термично окрехкостяване и стареене на
конструкционните материали, особено в мес-
тата с високо ниво на облъчване.
Чл. 66. В проекта трябва да са предвидени
системи за очистване на топлоносителя от ра-
диоактивни вещества.
Раздел VI
Системи, важни за безопасността, и системи
за безопасност
Чл. 67. (1) За ИЯИ от група II, както и във
всички случаи, когато характеристиките и ре-
жимите на работа на ИЯИ изискват това, в