Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 9

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9
3. повреди по стълбовете—наклоняване, об-
гаряне, цялост на бандажите и заземителните
проводници;
4. искрене и разрегулиране на проводниците;
5. повреди по тръбните и искровите отводи
и комутационната апаратура по ВЛ;
6. наличност и състояние на предупредител-
ните надписи и табели по стълбовете;
7. липса на болтове и гайки, цялост на отдел-
ните елементи на стълбовете, скъсване на зава-
ръчни шевове и нитови съединения на метал-
ните стълбове;
8. състояние на стоманобетонните стълбове
и приставки;
9. чистотата на трасето;
10. извършване без съгласуване на каквито и
да било строителни и други работи в охранява-
ната зона.
(2) При откриване на дефекти с авариен ха-
рактер се вземат срочни мерки за тяхното от-
страняване.
Чл. 82. (1) Върхов преглед на ВЛ с напреже-
ние над 1000 V трябва да се извършва най-мал-
ко 1 път на година.
(2) Съединенията на проводниците се про-
веряват:
1. за ВЛ с междустълбия над 120 m без защи-
та от вибрации в участъците, които преминават
по открита местност—най-малко 1 път на
3 години;
2. за останалите ВЛ—най-малко 1 път на 6
години.
Чл. 83. Забелязаните през време на прегледи-
те дефекти трябва да бъдат записани в дневника
за обхождане; дефектите, които трябва да бъдат
отстранени, се нанасят във ведомост за дефекти-
те, като се посочва срокът за тяхното отстраня-
ване. Профилактичните изпитвания се провеж-
дат по възможност най-малко 1 път на година.
Чл. 84. (1) Извънредни прегледи, включител-
но нощни, се извършват след всяко автоматично
изключване на ВЛ през време на заледяване,
мъгла, разливане на реки, след силен вятър, в
участъци със силно замърсена изолация и пр.
(2) Необходимостта от извънредни прегле-
ди се определя от отговорника за техническата
експлоатация на енергообзавеждането на пред-
приятието (организацията).
Чл. 85. Разрешава се да се извършват без
изключване на ВЛ следните проверки и изпит-
вания при планово-профилактични прегледи:
1. определяне степента на загниване на час-
тите на дървени стълбове;
2. проверка на степента на ръждясване и на
състоянието на антикорозионното покритие на
метални стълбове и метални конструкции на
стоманобетонни и дървени стълбове;
3. проверка на степента на ръждясването на
метални стълбове с разкриване на основата;
4. проверка за наличието и определяне на
широчината на пукнатините в стоманобетонни
стълбове и стоманобетонни приставки при спаз-
ване изискванията на нормативните актове по
безопасността на труда при експлоатацията на
електрическите уредби и съоръжения;
5. проверка на състоянието на изолаторите
на ВЛ посредством оглед;
6. измерване на съпротивлението на пре-
совите и болтовите съединения на проводни-
ците на ВЛ, захранващи потребители от пър-
ва категория;
7. измерване на преходното съпротивление
на заземителите на стълбовете и на мълниеза-
щитните въжета;
8. визуална оценка на разстоянието от про-
водниците на ВЛ до стълбовете, мълниезащит-
ните въжета, повърхността на земята и раз-
личните обекти в местата на приближения и
пресичанията;
9. проверка и затягане на болтовите съеди-
нения на стоманорешетъчни стълбове в осно-
вата и затягане на болтовете на приставки.
Чл. 86. Почистването на изолатори в участъ-
ци, подложени на силно замърсяване, се извърш-
ва по график, одобрен от отговорника за техни-
ческата експлоатация на енергообзавеждането.
Чл. 87. (1) Основният ремонт на ВЛ се из-
вършва в срок, определен от отговорника за
техническата експлоатация на енергообзавеж-
дането на предприятието или от отговорника
на енергийното стопанство на организацията в
зависимост от състоянието на ВЛ, въз основа
на върховите огледи, профилактичните изпит-
вания и прегледите.
(2) Забранява се при основен ремонт да се
извършват промени в конструкцията на ВЛ и в
закрепването на стълбовете без разрешение на
отговорника за техническата експлоатация на
енергообзавеждането.
Чл. 88. (1) Местата на свързванията (съеди-
ненията) на проводниците трябва да имат ме-
ханична якост не по-малка от 90 на сто от якост-
та на здрав проводник. Употребата на болтови
клеми се допуска само във връзките, където
съобразно нуждите на експлоатацията се нала-
га тяхното разкъсване.
(2) Съединяването на проводници от различ-
ни метали се извършва близо до стълбовете на
ВЛ, като се използват биметални клеми.
Чл. 89. (1) Не се разрешава съединяване на
проводници в междустълбия, където се осъщес-
твява пресичане с други обекти.
(2) Допуска се по изключение най-много по
едно съединение на проводник или мълниезащит-
но въже в междустълбия на ВЛ с напрежение
220 kV и сечение не по-малко от 240 mm2 при пре-
сичането им с други ВЛ и съобщителни линии.
(3) Две съединения на проводниците в едно
междустълбие се допускат само в случаите,
когато по време на експлоатацията при провер-
ките и прегледите са установени дефекти, кои-
то са наложили срязване на проводниците и
последващото им снаждане.
Чл. 90. Съединителите, чието преходно съ-
противление е повече от 2 пъти по-голямо от
съпротивлението на съединявания проводник
със същата дължина (с дължината на съедини-
теля), трябва да бъдат преработвани.
Чл. 91. (1) Когато са скъсани няколко жич-
ки, чието общо сечение е до 17 на сто от сечени-
ето на проводника или мълниезащитното въже,
мястото на скъсването се бандажира или се
поставя съединител (муфа). Когато на стома-
нено-алуминиеви проводници са скъсани жич-