Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 16

С Т Р .  1 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
3. инвеститорът съвместно с упълномощени
представители на електроенергийното пред-
приятие проверят изправността на средствата
за връзка с оператора на мрежата, автоматич-
ните системи за пожарни сигнализации и пожа-
рогасене и аварийното осветление;
4. електроенергийното предприятие предос-
тави на инвеститора в писмена форма инфор-
мация за конфигурацията и техническите пара-
метри на електрическата мрежа в района на
електрическата централа, както и списък на
собствения си оперативен персонал, чрез който
ще се осъществява оперативната дейност.
(3) Инвеститорът поставя под напрежение
електрическите си уредби след изпълнение на
изискванията по ал. 1 и 2 и съгласуване с опера-
тора на електрическата мрежа на своя отговор-
ност и при спазване на техническите изисква-
ния за надеждност, качество на електрическа-
та енергия и безопасност.
Чл. 82. (1) Включването на генератор в па-
ралел и провеждането на комплексна 72-часова
проба в експлоатационни условия се извърш-
ват по установения оперативен ред, след като
инвеститорът представи:
1. копие на лицензията за производство на
електрическа енергия, издадена от ДКЕР—за
електрически централи за производство на елек-
трическа енергия с мощност над 5 MW;
2. писмено искане от лицето, упражняващо
независим строителен надзор, за провеждане
на комплексни изпитвания и 72-часова проба
при експлоатационни условия;
3. специални изисквания към електроенер-
гийното предприятие по време на провеждане
на 72-часовата проба;
4. времеви график за провеждане на 72-часо-
вата проба;
5. опис на настъпилите в процеса на строи-
телството промени в сравнение с представени-
те проекти по чл. 74, ал. 1, т. 6;
6. декларация за наличието на обучен опе-
ративен електротехнически персонал, който
е запознат с изискванията на наредбата по
чл. 89 ЗЕЕЕ;
7. списък на оперативния персонал на елек-
трическата централа, който ще осъществява кон-
такти с операторите на електрическите мрежи;
8. информация съгласно чл. 93;
9. друга информация съгласно изискванията
на наредбата по чл. 89 ЗЕЕЕ.
(2) Преди включването на генератор в пара-
лел независимият производител сключва с елек-
троенергийното предприятие договор за изку-
пуване на произведената от електрическата
централа електрическа енергия.
Чл. 83. (1) До издаването на разрешение за
ползване инвеститорът носи отговорност за
щети, причинени на електроенергийното пред-
приятие от неизправност или необезопасяване
на собствените му електрически уредби, мрежи
и инсталации или от неправилни или неправо-
мерни действия на оперативния му персонал.
(2) След издаването на разрешение за полз-
ване отговорностите по ал. 1 носи независими-
ят производител.
Чл. 84. Независимият производител предс-
тавя на електроенергийното предприятие ко-
пие от разрешението за ползване на обекта,
издадено от ДНСК, в 10-дневен срок от получа-
ването, но не по-късно от 30 дни след провеж-
дането на успешна 72-часова проба при експло-
атационни условия.
Чл. 85. Независимият производител е длъ-
жен да уведоми писмено в 5-дневен срок елек-
троенергийното предприятие в случаите, ко-
гато настъпи:
1. прекратяване на лицензията за производ-
ство на електрическа енергия;
2. промяна на лицензията;
3. промяна на техническите условия, при
които е било извършено присъединяването;
4. разделяне, отделяне, вливане или сливане
на собствеността.
Раздел V
Граница на собственост на електрическите
съоръжения
Чл. 86. Границата на собственост между елек-
трическите съоръжения на електроенергийно-
то предприятие и на собственика на електри-
ческата централа се определя в зависимост от
начина на присъединяване.
Чл. 87. (1) Изнасянето на електрическата
енергия от електрическата централа може да
се осъществява по един от следните начини:
1. чрез електропроводни връзки (въздушни
или кабелни), трансформатори или шинопрово-
ди, притежавани от собственика на електричес-
ката централа, към електрическа уредба—собс-
твеност на електроенергийното предприятие;
2. през електрическа уредба, притежавана от
собственика на електрическата централа, чрез
електропроводни връзки (въздушни или кабел-
ни), трансформатори или шинопроводи—собс-
твеност на електроенергийното предприятие.
(2) В случаите по ал. 1 границата на собстве-
ност е:
1. за кабелни електропроводи—мястото на
присъединяване на кабелните накрайници към
уредбата;
2. за въздушни електропроводи и закрита
електрическа уредба—клемите за присъединя-
ване на проводниците на електропровода към
проходните изолатори за преминаване през
външните стени на уредбата;
3. за въздушни електропроводи и открита
електрическа уредба—клемите за присъединя-
ване на проводниците от най-близкия до уред-
бата стълб към съоръженията на уредбата;
4. за трансформатори—най-близките до уред-
бата клеми, чрез които трансформаторът се
присъединява към нея;
5. за шинопроводи—най-близките до уред-
бата клеми, чрез които шинопроводът се при-
съединява към нея.