Държавен вестник, бр. 1, 2017 г., стр. 5

БРОЙ  1	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  5  
Степен на 
огнеустойчи-
вост на сгра-
дите и съо-
ръженията 
Елементи 
Клас по реакция 
на огън на топ­
лоизолацията 
Клас по реак-
ция на огън на 
външния по-
върхностен слой 
Допустима 
площ, m2 
Начин на разделяне 
на допустими пло-
щи – широчина на 
ивицата и клас по 
реакция на огън 
IV
Всички 
елементи 
С 
C 
без ограничения 
- 
D 
A2 
без ограничения 
- 
D 
B 
1000 
1 m клас В 
без ограничения
B 
200 
1 m клас В 
Стени 
без ограничения без ограничения
30 
1 m клас В 
V
Всички 
елементи без ограничения без ограничения без ограничения 
без ограничения 
Забележки: 
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете 
по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, 
допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от III степен на огнеустой-
чивост, както и за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.
2. Допуска се за сгради от I��������������������������������������������������������������������
II������������������������������������������������������������������
 степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за кла-
совете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на 
сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I и II степен на 
огнеустойчивост.“
8. Таблица 7.2 се изменя така:
„Таблица 7.2 
Степен на 
огнеустойчи-
вост на сгра-
дите и съо-
ръженията 
Елементи 
Клас по реак-
ция на огън на 
топлоизола­
цията 
Клас по реакция 
на огън на външ-
ния повърхнос-
тен слой 
Допустима 
площ, m2 
Начин на разделяне 
на допустими пло-
щи – широчина на 
ивицата и клас по 
реакция на огън 
І, ІІ и ІІІ
Всички 
елементи 
С 
А2 
без ограничения 
- 
Покриви 
А1 
F 
без ограничения 
- 
А2 
F 
без ограничения 
- 
С 
С 
2000 
0,5 m клас А2 
Е 
A2 
500
0,5 m клас А2
Стени 
А1 
В 
без ограничения 
- 
D 
A2 
1000 
0,5 m клас А2 
Е 
A2 
500
0,5 m клас А2
IV
Всички 
елементи 
С 
C 
без ограничения 
- 
D 
A2 
2000 
0,5 m клас А2 
D 
B 
1000 
0,5 m клас А2 или  
1 m клас В 
F 
B 
200 
0,5 m клас А2 или  
1 m клас В 
V
Всички 
елементи 
без ограничения
без ограничения
без ограничения
без ограничения
Забележка. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за 
класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на 
сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I, II и III степен 
на огнеустойчивост.“
9. В ал. 21 думите „B ÷ F“ се заменят с „B – F или продукти с неустановени експлоатационни 
показатели по отношение на реакцията им на огън“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 навсякъде след думата „помещения“ се добавя „и етажи“.
2. В ал. 4 думите „с врати и капаци с огнеустойчивост ЕI 90, изпълнени от строителни про-
дукти с минимален клас по реакция на огън В“ се заменят със „със самозатварящи се врати 
и капаци с огнеустойчивост ЕI 90“.
3. В ал. 5, изречение второ думите „и се изпълняват от строителни продукти с минимален 
клас по реакция на огън В“ се заличават.