Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 37

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
(3) За извършените обходи се прави запис в
оперативния дневник с отбелязване на часа на
започване и завършване на обхода.
Чл. 48. Лицата от ръководния технически
персонал, на които е разрешен едноличен оглед
в електрически уредби с напрежение над 1000 V,
се определят в списък, утвърден от ръководите-
ля на предприятието.
Раздел IV
Оперативни превключвания
Чл. 49. (1) Оперативните превключвания се
извършват само от оперативния персонал, кой-
то непосредствено обслужва съответното енер-
гообзавеждане.
(2) Лицата от оперативно-ремонтния персо-
нал, които имат право да извършват оператив-
ни превключвания, се определят със списък,
утвърден от ръководителя на предприятието.
Чл. 50. Разрешения и нареждания за опера-
тивни превключвания по електрическите уред-
би, присъединени към електропреносната или
съответната електроразпределителна мрежа,
дават съответните диспечери и старшият опе-
ративен персонал на обекта в съответствие с
разпоредбите на наредбата по чл. 115 ЗЕ.
Чл. 51. (1) В нарежданията, които се дават
на лицата за извършване на оперативни пре-
включвания, се посочва последователността на
операциите.
(2) Нареждането се смята за изпълнено само
след получаване на потвърждение от лицето,
на което е било дадено.
Чл. 52. При авария, пожар или природно
бедствие, когато няма телекомуникационна или
друга връзка със съответното диспечерско уп-
равление или звено, оперативният персонал
предприема действия и извършва оперативни
превключвания в съответствие с вътрешната
инструкция за ликвидиране на последиците при
създадената ситуация.
Чл. 53. (1) Оперативни превключвания в
електрическа уредба се изпълняват от две лица
при наличие на двама и повече дежурни на
смяна. Контролиращ при превключването е
старшият по длъжност, но отговорност по прев-
ключването носят и двете лица.
(2) Разрешава се при еднолично дежурство в
електрически уредби с напрежение над 1000 V,
които имат блокировка на разединителите сре-
щу неправилни манипулации, в комплектни
разпределителни устройства (КРУ) и в комп-
лектни трансформаторни подстанции (КТП), а
също и в електрически уредби до 1000 V опера-
тивните превключвания да се извършват едно-
лично от оперативния персонал.
Чл. 54. При аварийно отпадане на напреже-
нието в електрическа уредба, присъединена към
електропреносната или съответната електро-
разпределителна мрежа, оперативният дежурен
персонал има готовност да получи напрежение
на уредбата без предупреждение от диспечера.
Чл. 55. (1) Оперативни превключвания в
електрически уредби с напрежение над 1000 V
се извършват:
1. без бланка за превключване—при нали-
чие на блокиращи устройства, които изключ-
ват неправилни операции с разединители и за-
земяващи устройства в процеса на тяхното прев-
ключване, както и при превключвания без осо-
бена сложност—превключвания по един извод
или присъединение;
2. с бланка за превключване—при отсъст-
вие или неизправност на блокиращите уст-
ройства, а също така при сложни превключ-
вания; с бланка за превключване се прехвър-
лят и повече от едно присъединение от една
към друга шинна система независимо от на-
личието или състоянието на блокиращите ус-
тройства.
(2) Разрешава се сложни често повтарящи се
оперативни превключвания да се извършват по
предварително изготвена по образец бланка за
превключване.
(3) Списъкът на извършваните по бланки
сложни оперативни превключвания и редът за
тяхното изпълнение се утвърждават от ръково-
дителя на предприятието или упълномощено
от него длъжностно лице.
Чл. 56. Оперативните превключвания в
електрическите уредби се изпълняват, както
следва:
1. лицето, получило нареждане за превключ-
ване, е длъжно да го повтори на нареждащия,
да го запише в оперативния дневник, да отбеле-
жи фамилията на нареждащия и да уточни по
оперативната схема/мнемосхема последовател-
ността на операциите, вкл. и тези по веригите
на релейната защита и автоматика; при необхо-
димост се съставя бланка за превключване или
се използва типово попълнена бланка, като се
запише номерът є в оперативния дневник;
2. когато превключванията се изпълняват от
две лица, лицето, получило нареждането, е длъж-
но да обясни по оперативната схема на второто
лице, участващо в превключванията, предстоя-
щите действия;
3. при възникване на съмнения в правил-
ността на извършваните операции превключ-
ванията се прекратяват и повторно се прове-
рява изискваната последователност по опе-
ративната схема;
4. когато не е ползвана бланка за превключ-
ване, извършените превключвания се описват
в оперативния дневник;
5. след изпълнение на превключванията с
бланка/без бланка се докладва на висшестоя-
щия оперативен персонал за изпълнението им.
Чл. 57. (1) Бланката за оперативно пре-
включване се попълва от лицето, получило на-
реждането, подписва се от лицето, изпълнява-
що операциите, и от контролиращото изпълне-
нието лице, след което се занася на мястото на
превключване.