Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 45

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
2. за катодната верига по отношение на зазе-
мените части:
а) при нулева схема 2U + 1000 V, но не по-
малко от 3000 V;
б) при мостова схема—1,5U + 1000 V;
3. за веригите за управление—2000 V.
(3) Изпитването се извършва с напрежение
с промишлена честота в продължение на 1 min.
(4) При изпитване на изолацията силицие-
вите вентили трябва да бъдат свързани накъсо.
Чл. 612. (1) Изолацията на проводниците или
шините от вторичната намотка на трансформа-
тора до анодите на живачните токоизправите-
ли трябва да издържа изпитвателно напреже-
ние 3U + 5000 V.
(2) Изолацията се изпитва с напрежение с
промишлена честота в продължение на 1 min.
Периодичността на изпитването е най-малко 1
път на 3 години.
Чл. 613. (1) Веднъж в годината се извършва
текущ ремонт, който включва проверка и из-
питване на изолацията на помощните и силови-
те вериги на помпите, разглобяване на дифуз-
ната помпа, сменяне на маслото в маслената
помпа, проверка на граничния вакуум на пом-
пите, разглобяване и почистване на охладител-
ната система с преглеждане и почистване на
тръбната решетка на водното охлаждане, раз-
глобяване на водната помпа и сменяне на уп-
лътнителните салници.
(2) Производителността на помпите се из-
мерва при ремонт на помпите или при призна-
ци за влошаване на тяхната работа.
Чл. 614. (1) Основен ремонт на живачните
токоизправители се прави най-малко 1 път на 6
години.
(2) Не се препоръчва отварянето на разгло-
бяемите вакуумни токоизправители при осно-
вен ремонт. Разглобяемите токоизправители се
отварят, когато през последните 6 години екс-
плоатация, предхождащи основния ремонт,
обратните запалвания са над 10.
(3) Извънреден основен ремонт с отваряне
на разглобяемите многоанодни токоизправите-
ли се извършва, ако за един месец броят на
обратните запалвания е над 10. При едноанод-
ни конструкции на отваряне подлежат отделни
вентили, които имат над 10 обратни запалва-
ния за един месец.
Чл. 615. (1) Преди основен ремонт трябва да
се състави ведомост за дефектите със списък на
откритите по-рано дефекти и неизправности на
агрегата.
(2) Едновременно с основния ремонт на то-
коизправителя се прави основен ремонт на всич-
ки електрически съоръжения, които се отнасят
към него.
Чл. 616. След основен ремонт на живачни
разглобяеми токоизправители с отваряне на
вакуумните части трябва да се извърши специ-
ална формовка с номиналния ток. Формовката
се извършва по специални инструкции от про-
изводителя. Токоизправителят се счита за фор-
мован, ако при товари над 25 на сто от номи-
налния вакуумът не се влошава с повече от
0,13 Ра в продължение на 15 min.
Чл. 617. След основен ремонт на живачни
разглобяеми токоизправители трябва да се нап-
рави проверка на херметичността в границите
на изпомпването и на производителността на
вакуумните помпи (ако има такива), да се про-
вери и изпита изолацията на всички елементи,
да се сфазират решетката, главните аноди на
възбуждането, запалването, да се провери ра-
ботата на схемата и на устройствата за режим-
на автоматика и защита, да се снеме волт-ам-
перната характеристика на агрегата, да се оп-
редели равномерността на натоварване на от-
делните фази (аноди) на токоизправителя.
Чл. 618. След основен ремонт на живачни
токоизправители се съставя акт за извършени-
те работи. При отваряне на вакуумните части
извършените работи се записват в експлоата-
ционния дневник.
Чл. 619. При отваряне на вакуумните части
живакът от живачния токоизправител и от
живачната помпа трябва да се извади и да се
събере в специална херметично уплътнена сто-
манена колба. След сглобяване и преди уплът-
няване на вакуумните части се налива нов, сух,
химически чист живак. Химическото почист-
ване на живака се извършва по специална инс-
трукция и в специално съоръжено помещение.
Чл. 620. (1) Всички видове ремонти на токо-
изправители трябва да се извършват при пълно
изключване на напрежението с оформяне на
наряд за извършените работи.
(2) Задължително е поставянето на преноси-
ми заземления от всички страни, откъдето може
да се подаде напрежение към мястото на рабо-
тата. Захранващата мрежа за собствени нужди
на токоизправителя трябва да се включва и
изключва в зависимост от необходимостта.
(3) В токоизправителни уредби с номинален
ток до 50 kА и постоянно напрежение на празен
ход до 1000 V, при които поставянето на късосъе-
динители не е ефикасно обезопасяващо средство,
е необходимо между ножовете и челюстите на
изключените разединители на страната на посто-
янния ток да се поставят изолационни подложки.
Чл. 621. В уредби за променливо напреже-
ние, за които се налага сеченията на преноси-
мите късосъединители (от гледна точка на тер-
мичната им устойчивост) да бъдат 100 mm2 и
по-големи, трябва да се монтират стационарни
заземяващи ножове с блокировка, която да не
позволява включването им при наличие на нап-
режение и включване на масления прекъсвач
при включени заземяващи ножове.
Чл. 622. (1) В уредби с няколко токоизпра-
вителя ремонтът на един токоизправител или
на част от агрегат се допуска само ако тази част
е изключена от всички страни с видимо прекъс-
ване на електрическите вериги и са поставени
преносими заземления (или са взети други рав-
ностойни мерки).
(2) Мястото за извършване на ремонтните
работи трябва да се отдели от работещата част
на агрегата с преносими огради и паравани.
Чл. 623. Преглед на живачен токоизправител,
когато неговите помощни вериги (решетка, въз-
буждане и др.) се намират под напрежение, трябва