Държавен вестник, бр. 17, 2008 г., стр. 55

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
(3) Когато за извършване на дадена дейност
е необходима промяна в режима на работа на
различни съоръжения, се подава отделна заяв-
ка за всяко съоръжение.
Чл. 98. Ръководителят на ТДУ, а при негово
отсъствие—ръководителят на отдел “Оператив-
но-диспечерски”, разрешава заявките за:
1. работа по електропроизводствени мощ-
ности до 5 MW, присъединени към електропре-
носната мрежа;
2. работа по електропроизводствени мощ-
ности, присъединени към разпределителната
мрежа, определящи режима на ползване на вода
от комплексните язовири;
3. работа по електропроводи и шинни систе-
ми с напрежение 110 kV, освен в случаите по
чл. 94, т. 2 и чл. 95, т. 3 и 4;
4. работа по силови трансформатори 110 kV/
СрН;
5. работа по електропроводи от разпредели-
телната мрежа, осигуряващи резервно захран-
ване за собствени нужди на електрически цен-
трали и системни подстанции, освен в случаите
по чл. 94, т. 4;
6. работа по средства на АСДУ втора група;
7. работа по релейната защита и системна
автоматика с напрежение до 110 kV включи-
телно;
8. работа по изводни полета и изводи на
ползватели, присъединени към електропренос-
ната мрежа.
Чл. 99. Дежурните диспечери в ТДУ опера-
тивно могат да разрешават заявки по чл. 98 с
продължителност не по-голяма от времето на
тяхното дежурство.
Раздел IV
Заявки до специализираните диспечерски зве-
на на електроразпределителните предприятия
Чл. 100. Заявките до СДЗ се подават от упъл-
номощени лица на:
1. енергийните предприятия, експлоатира-
щи съответните съоръжения;
2. производителите на електрическа енер-
гия, присъединени към разпределителната мре-
жа, освен в случаите по чл. 94, т. 2;
3. потребителите на електрическа енергия
за стопански нужди, собствениците на елект-
рически уредби и електропроводи ВН и СрН,
а във всички останали случаи—чрез поделе-
нията на ЕСО или електроразпределителни
предприятия.
Чл. 101. Ръководителят на СДЗ, а при него-
во отсъствие—старшият диспечер, разрешава
заявките за:
1. работа по всички съоръжения на разпре-
делителната мрежа, включително и трансфор-
маторните полета средно напрежение, с из-
ключение на директно присъединените към
електропреносната мрежа (чл. 98, т. 8);
2. работа по силови трансформатори 110 kV/
СрН—собственост на разпределителното пред-
приятие;
3. работа по електропроизводствени мощ-
ности, присъединени към разпределителната
мрежа, освен в случаите по чл. 98, т. 2;
4. работа по електропроводи с напрежение
110 kV, които са на оперативно подчинение на
СДЗ, след съгласуване със съответното ТДУ;
5. работа по средства на АСДУ трета група;
6. прекъсване на електрозахранването на
потребители при неизпълнение от тяхна страна
на договорите за продажба на електрическа
енергия, при условията на чл. 123, ал. 3 ЗЕ.
Раздел V
Срокове за подаване и разрешаване на заявки
Чл. 102. (1) Заявките за ремонт или промени
в режима на работа на електроенергийните
обекти и електрическите уредби на потребите-
лите, които не водят до ограничаване на потре-
бителите и производителите и не намаляват
категорията по осигуреност на електроснабдя-
ването, се подават не по-рано от 7 денонощия и
не по-късно от 48 часа преди времето за извеж-
дане на съответното съоръжение в ремонт.
(2) Заявките по ал. 1 за извеждане на съоръ-
жения в ремонт в почивни дни или за първия
работен ден след почивните дни се подават най-
късно 48 часа преди почивния ден.
Чл. 103. Заявки, които са свързани с ограни-
чаване на ползватели (потребители или произ-
водители) или намаляват категорията по оси-
гуреност на електроснабдяването, се подават в
сроковете по чл. 102, съответно увеличени с
времето, необходимо за предизвестяване на
прекъсването, отразено в договорите за достъп
или ползване на мрежата или за продажба на
електрическа енергия.
Чл. 104. Заявките за пробно включване на
ремонтирани или за въвеждане в експлоатация
на нови съоръжения и енергийни обекти за из-
питвания, свързани със сложни превключвания
или със значителни промени в схемите на енер-
гийните обекти и ЕЕС, както и в режима на
работа на релейната защита, автоматиката и
противоаварийната автоматика се подават до
съответното ТДУ най-малко 72 часа преди за-
почване на изпитванията.
Чл. 105. (1) Заявки при аварийни ситуации
могат да се подават по всяко време на деноно-
щието до дежурния диспечер на съответното
диспечерско управление или СДЗ. Дежурни-
ят диспечер на своя отговорност може да раз-
реши заявката, когато работата по съоръже-
нието ще бъде завършена през време на него-
вото дежурство.
(2) Заявки за работа за по-дълъг срок се раз-
решават съгласувано с висшестоящия операти-
вен ръководител.