Държавен вестник, бр. 52, 2017 г., стр. 21

БРОЙ  52	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21  
9a.2.6 Когато е необходимо вентилационна 
тръба да преминава през разделителна повърх-
ност на главна вертикална зона, непосредствено 
до разделителната повърхност се монтира авто-
матичен противопожарен клапан. Той трябва да 
може да бъде затварян и ръчно от всяка страна 
на разделителната повърхност. Мястото, от което 
се управлява клапанът, трябва да е леснодос-
тъпно и да е обозначено ясно и забележимо. 
Тръбата между разделителната повърхност и 
клапана се изработва от стомана в съответствие 
с параграфи .2.4.1.1 и .2.4.1.2 и се изолира поне 
до същата степен на противопожарна цялост 
като тази на разделителната повърхност, през 
която преминава. Клапанът се оборудва поне 
от едната страна на разделителната повърхност 
с индикаторно устройство, което ясно указва 
работното му положение.
9a.3 Подробности за противопожарните кла-
пани и преминаванията на тръби
9a.3.1 Тръбите, преминаващи през разделител-
ни повърхности от клас „А“, трябва да отговарят 
на следните изисквания:
9a.3.1.1 когато тънка тръба със свободна част 
на сечението, равна на или по-малка от 0,02 m2, 
преминава през отвор в разделителна повърх-
ност от клас „А“, в отвора се монтира стоманен 
ръкав с дебелина най-малко 3 mm и дължина 
най-малко 200 mm, разпределена препоръчително 
на по 100 mm от всяка страна на вертикалната 
преграда, а при палубите – монтиран изцяло 
върху долната страна на палубите, през които 
преминава тръбата;
9a.3.1.2 когато вентилационни тръби със 
свободна част на сечението, по-голяма от 
0,02 m2, но не повече от 0,075 m2, преминават 
през отвори в разделителни повърхности от клас 
„А“, в отворите се монтират покриващи тръбите 
стоманени ръкави; тръбите и ръкавите трябва 
да са с дебелина най-малко 3 mm и дължина 
поне 900 mm; за преминаването през вертикални 
прегради е препоръчително тази дължина да 
бъде разделена на по 450 mm от всяка страна на 
вертикалната преграда; тези тръби или ръкавите, 
които ги покриват, трябва да са противопожарно 
изолирани; изолацията трябва да е най-малко 
със същата противопожарна цялост като тази 
на разделителната повърхност, през която пре-
минава тръбата; и
9a.3.1.3 автоматични противопожарни кла-
пани трябва да се монтират във всички тръби 
със свободна част на сечението, по-голяма от 
0,075 m2, които преминават през разделителни 
повърхности от клас „А“; всеки клапан се мон-
тира в близост до разделителната повърхност, 
през която преминава тръба, като тръбата между 
клапана и пресичаната разделителна повърх-
ност сe изработва от стомана в съответствие с 
параграфи .2.4.2.1 и .2.4.2.2; противопожарните 
клапани трябва да функционират автоматично, 
но да могат да бъдат затваряни и ръчно от двете 
страни на разделителната повърхност; клапанът 
се оборудва с индикаторно устройство, което ясно 
да показва работното положение на клапана; 
противопожарни клапани обаче не се изискват, 
когато тръбите преминават през помещения, 
заобиколени от разделителни повърхности от 
клас „А“, без да обслужват тези помещения, при 
условие че тези тръби са със същата противо-
пожарна цялост като тази на разделителните 
повърхности, през които преминават; тръба със 
сечение над 0,075 m2 не може да се разделя на 
по-малки тръби преди преминаването през разде-
лителна повърхност от клас „А“, които след това 
преминаване да се съединят с продължението 
на първоначалната тръба – всичко това с цел да 
се избегне монтирането на клапана, изискван 
съгласно настоящата разпоредба.
9a.3.2 Когато вентилационни тръби със сво-
бодна част на сечението, по-голяма от 0,02 m2, 
преминават през отвори във вертикални прегради 
от клас „B“, в тези отвори се монтират покри-
ващи тръбите стоманени ръкави с дължина 900 
mm, разделена препоръчително на по 450 mm от 
всяка страна на вертикалните прегради, освен 
ако за тази дължина тръбата е от стомана.
9a.3.3 Трябва да е възможно ръчното управ­
ление на всички противопожарни клапани. 
Клапаните трябва да са оборудвани с механично 
устройство за пряко задействане или като ал-
тернатива – с електрическо, хидравлично или 
пневматично управление за затваряне. Трябва да 
е възможно управлението на всички клапани и 
от двете страни на разделителната повърхност. 
Автоматичните противопожарни клапани, вклю-
чително тези, които могат да бъдат управлявани 
дистанционно, трябва да са оборудвани с без-
отказен механизъм, който да затвори клапана 
при пожар, дори в случай на прекъсване на 
електрическото захранване или намаляване на 
хидравличното или пневматичното налягане. 
Трябва да е възможно дистанционно управля-
емите противопожарни клапани на място да 
бъдат ръчно отваряни отново.
9a.4 Вентилационни системи на пътнически 
кораби, превозващи повече от 36 пътници
9a.4.1 В допълнение към изискванията от 
раздели .1, .2 и .3 вентилационните системи 
на пътнически кораби, превозващи повече от 
36 пътници, трябва да отговарят и на следните 
изисквания:
9a.4.1.1 По принцип вентилаторите да са 
разположени така, че тръбите, които достигат 
различни пространства, да остават в главната 
вертикална зона.
9a.4.1.2 Стълбищните клетки трябва да се 
вентилират и обслужват от отделна вентилаци-
онна система (за отвеждане на въздуха от тях 
и подаване на свеж въздух), която не обслужва 
никое друго пространство.
9a.4.1.3 Тръбите независимо от тяхното сече-
ние, обслужващи повече от едно междупалубно 
жилищно помещение, сервизно помещение или 
пункт за управление, се оборудват, в близост 
до преминаването им през всяка палуба към 
такива помещения, с автоматичен противодимен 
клапан, който също така трябва да може да бъде 
затварян ръчно от защитената палуба над клапа-
на. Когато един вентилатор обслужва повече от 
едно междупалубно пространство чрез отделни 
тръби в главна вертикална зона, като всяка от 
тях е предназначена за отделно междупалубно