Държавен вестник, бр. 46, 2018 г., стр. 35

БРОЙ 46 
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  
СТР. 35   
2) За концертни, театрални, спортни, много-
функционални зали и производствени помещения 
(от NV категория), в които се извършва много точ-
на работа, съгласно БДС EN 12464-1 ССПУ се 
удвоява.
3) При изчисляване на неравномерността на ос-
ветлението по място и/или използване на нестан-
дартни осветители, изготвени по детайл на дизайнер 
(архитект), което налага изследване на светлоразпре-
делителната крива на осветителя, ССПУ за поме-
щения от NN ÷ NV категория се умножават с К =1,3.
4) ССПУ са за 1 помещение. За еднакви по раз-
мери, но с различно функционално предназначение 
и различни светлотехнически параметри ССПУ се 
определят поотделно.
5) Изчисленията се представят за проекти във 
фаза технически проект.
6) Изчисленията се представят в таблична фор-
ма, а поясненията – в обяснителната записка на 
проекта или като неразделна част от табличната 
форма.
7) Когато проектираната осветителна уредба 
се разработва като биодинамична, изчислената по 
т. 35 ССПУ следва да се увеличи с К = 2.
V.7. ССПУ за изработване на проект за асан-
сьорна уредба се определят, както следва: 
а) пътническа, товарна, товаро-пътническа, бол-
нична асансьорна уредба – 950 лв.;
б) кухненска асансьорна уредба, товарна плат-
форма, повдиг. устройство – 400 лв.
V.8. ССПУ за изработване на проект за акумулатор-
на батерия (АБ) се определят по таблица 5.5 съгласно 
формулата:
Ц = Ао . (1 + К), където:
Ао е базисната ССПУ в левове, определена от 
капацитета на батерията;
К – коефициентът, определен от напрежението 
на батерията
Таблица 5.5
Капацитет, Аh
Базисна ССПУ, 
А, лв.
Напрежение
К
до 50 Аh
700
-
-
50 ÷ 100 Аh
900
220 V
1,2
100 ÷ 300 Аh
1200
110 V
1,0
300 ÷ 600 Аh
1400
60 V
0,8
над 600 Аh
1600
до 60 V
0,75
Забележка към таблица 5.5:
1) Когато АБ се предвижда с автоматизация, ССПУ се умножава с коефициент 1,2.
V.9. ССПУ за проектиране на токоизправителни преобразувателни станции за захранване на технологични 
линии, електрически транспорт, зарядни станции, прахоуловителни уредби и др. се определят по таблица 5.6.
Таблица 5.6
Мощност на станцията в kW
ССПУ в лв.
до 100
1400
100 – 200
1900
200 – 500
2200
500 – 1000
2900
над 1000
4200
Забележки към таблица 5.6:
1) при реконструкция: К = 1,3;
2) при автоматизация К = 1,25.
V.10. ССПУ за катодни и аресторни защити се определя по таблица 5.7 и по формулата:
Ц = Ао . К + 500 х П.
Таблица 5.7
Дължина – 
Д (km)
До 1
1+5
5+10
10+20
20+40
40+60
Резер-
воари
Аресторна защита за I и II 
ниво за 1 бр. ел. табло
Ао (лв.)
1 500
2 000
2 500
3 500
5 800
9 000
1 500
250
Коефициенти:
– за единичен тръбопровод (1бр. елeктрическо табло) К = 1,00;
– за два успоредни тръбопровода К = 1,10;
– за три и повече успоредни тръбопроводи К = 1,20.
П – брой на пресичанията с електрифициран релсов път или подземни метални комуникации.
Забележки:
1) При проектиране на едно ниво на защита в едно електрическо табло към ССПУ за него се прилага 
К = 0,5;
2) За N бр. ел. табла с аресторни защити в една и съща сграда: Ао = 250 + (N – 1) . 80.
V.11. За външни заземителни уредби за защитни и/или технологични заземявания ССПУ се определя по 
формулата към т. 59 и таблица 5.7, като коефициентите имат следните стойности:
К = К1 х К2 х К3 х К4, където:
– К1 = 0,5 при ρ < 1 000 /m;