Държавен вестник, бр. 23, 2009 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
IV. Допълнителни данни
1. Извършени ремонтни работи, контролни
изпитвания и настройки, аварийни състояния и др.:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. Инструменти, инвентар и оборудване, нами-
ращи се в колективното средство за защита:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Приложение № 2
към чл. 7, ал. 3
Отчетен картон на противорадиационното
укритие
№ ..................
Община........................................................................... ,
кметство..........................................................................
Собственик .....................................................................
Технически данни на противорадиационното ук-
ритие:
Капацитет ..................................................................... …
Степен на защита ................................................. KРа
Вид на вентилацията ...................................................
Санитарен възел ...........................................................
Резерв от вода................................................................
Авариен изход................................................. входове
....................................................................................... бр.
Оборудвано с места за сядане ..............................бр.
Попада ли в заливна зона ..........................................
За какво се използва ....................................................
Бележки по състоянието
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Дата:
Съставил:
Приложение № 3
към чл. 17, ал. 5
Ред за експлоатация и поддържане на колек-
тивните средства за защита
Достъп до колективните средства за защита (КСЗ)
1. За осигуряване на достъп до КСЗ трябва да
има два комплекта ключове. Единият се съхранява
при собственика, а другият—при ръководителя на
звеното за обслужване на защитното съоръжение.
2. За осигуряване на достъп до противорадиа-
ционно укритие (ПРУ) комплект ключове задъл-
жително се съхранява при собственика (управите-
ля на етажната собственост).
Общи изисквания към експлоатацията
3. Подходите, входовете и помещенията за тех-
ническото оборудване на КСЗ трябва да бъдат сво-
бодни с оглед своевременното им привеждане в
готовност за укриване.
4. В КСЗ се забранява пробиване на отвори в
стените и демонтиране на оборудването.
5. За принудително вентилиране на КСЗ в мир-
но време се използва само вентилационната сис-
тема за чиста вентилация.
6. Всички херметични клапани в системите за
филтър-вентилация и за пълна изолация на фил-
тър-поглътителите и регенеративните патрони
трябва да са затворени.
7. Вентилаторите, херметичните клапани и
спирателните кранове се номерират в съответс-
твие с функционалната схема, а въздуховодите
на отделните системи се боядисват със следните
цветове:
а) с червен цвят—смукателният въздуховод за
режим “чиста вентилация” и смукателният възду-
ховод в помещението на дизел-електрическата
станция;
б) с жълт цвят—смукателният въздуховод за
филтър-вентилация до колектора на центробеж-
ните вентилатори;
в) с бял цвят—раздавателните и изхвърлящите
въздуховоди;
г) със син цвят—рециркулационните въздухо-
води;
д) със зелен цвят—въздуховодите за реге-
нерация.
8. По въздуховодите с черна стрелка се означа-
ва посоката на движение на въздуха.
9. На вратите, капаците и херметичните клапа-
ни се правят маркировки за отворено и затворено
положение.
10. Всички открити захранващи водопроводи
се изолират против конденз.
Техническо обслужване и поддържане
11. В КСЗ се осигурява температурно-влажнос-
тен режим, непозволяващ образуването на кон-
денз по стените и металните части, чрез поддър-
жането на температура, при която относителната
влажност на въздуха през зимния период е не
повече от 70 на сто, а през летния период—не
повече от 80 на сто.
12. През лятото в КСЗ се поддържа температу-
ра в границите 18—25 °С, а през зимата—в грани-
ците 10—16 °С.
13. В КСЗ един път месечно в продължение на
един час се извършва принудителна вентилация.
В случай че външният въздух е с по-голямо влаго-
съдържание от въздуха в обекта, се използват наг-
ревателни уреди, като вътрешният въздух се ре-
циркулира.
14. Информацията за относителната влажност
на атмосферния въздух в района на КСЗ е по данни
на метеорологичната станция, а влажността на
въздуха в обекта се измерва с влагомер.
15. Влажността може да се определи практи-
чески с бутилка вода, престояла в обекта доста-
тъчно продължително време, с цел нейната тем-
пература да се изравни с температурата на вът-
решния въздух. Бутилката се изнася от обекта,
поставя се на сянка и ако по нея не се появи кон-
денз, в КСЗ може да се вкарва външен въздух.
16. Най-благоприятни за проветряване часове
от денонощието в съответните годишни сезони са: