Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 115

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  115  
Преходна разпоредба
§ 388. (1) Започналите производства по 
одобряване на инвестиционен проект и изда-
ване на разрешение за строеж се довършват 
по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобря-
ване на инвестиционен проект и издаване на 
разрешение за строеж се счита датата на вна-
сяне на инвестиционния проект за одобряване 
от компетентния орган. За започнато произ-
водство се счита и наличието на съгласуван 
идеен инвестиционен проект.
Министър на вътрешните работи:  
Цветлин Йовчев
Министър на инвестиционното  
проектиране:  
Иван Данов
6492
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите 
за пожарна безопасност при експлоатация 
на обектите (обн., ДВ, бр. 81 от 2011 г.; изм. 
и доп., бр. 30 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дървените елементи на сцени в обекти 
от подклас на функционална пожарна опасност 
Ф2.1 трябва да отговарят на изискванията за 
клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 
13501-1 „Класификация на строителни продук­
ти и елементи по отношение на реакцията им 
на огън. Част 1: Класификация въз основа на 
резултати от изпитвания на реакция на огън“.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Всички декори, завеси и драперии, из-
ползвани в сценичните комплекси, зрителните 
зали, фоайетата и други подобни в обекти от 
подклас по функционална пожарна опасност 
Ф2.1 за повече от 50 души, трябва да отго-
варят на следните изисквания по отношение 
на поведението им при горене:
1. за продуктите от дърво – С-d0, s1, съ-
гласно БДС EN 13501-1; 
2. за продуктите от пластмаса – V-0, съ-
гласно БДС ЕN 60695-11-10 „Изпитване на 
опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни 
пламъци. Хоризонтален и вертикален метод 
за изпитване с пламък с мощност 50 W“;
3. за продуктите за тапициране (пенопласти) – 
HF-1, съгласно БДС ISO 9772 „Разпенени 
пластмаси. Определяне характеристиките при 
хоризонтално горене на малки пробни тела, 
подложени на малък пламък“;
4. за текстилни продукти – клас 1, съгласно 
БДС EN 13773 „Текстил и продукти от тек-
стил. Поведение при горене. Завеси и пердета. 
Схема за класификация“.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 2. Глава шеста „Допълнителни противо-
пожарни изисквания при експлоатацията на 
преместваеми обекти с гъвкаво покритие“ се 
изменя така:
„ Г л а в а  ш е с т а
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 
НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО 
ПОКРИТИЕ
Раздел І
Общи положения
Чл. 95. За осигуряване на ПБ при всеки 
конкретен случай на експлоатация на премест-
ваемите обекти с гъвкаво покритие с обща 
численост на пребиваващите в тях повече от 
50 души се разработват документите по чл. 9, 
ал. 1, т. 1, 2 и 4 и се уведомява съответната 
РСПБЗН, в чийто район на действие ще бъде 
поставен обектът.
Чл. 96. (1) Минималните разстояния между 
преместваеми обекти с гъвкаво покритие, 
които се поставят на площ, по-голяма от 300 
m2, и съседни сгради са, както следва:
1. до сгради от І или ІІ степен на огнеус-
тойчивост – 15 m;
2. до сгради от ІІІ степен на огнеустойчи-
вост – 20 m;
3. до сгради от ІV и V степен на огнеустой-
чивост и сградите от незащитени стоманени 
конструкции – 25 m.
(2) Минималното разстояние от премест-
ваемите обекти с гъвкаво покритие до об-
служващи и помощни сгради и съоръжения 
(съблекални, фургони, мобилни кухни, навеси 
за животни и др.) е 5 m.
(3) Преместваемите обекти с гъвкаво по-
критие, разположени на разстояние един от 
друг, по-малко от 5 m, се разглеждат като 
един обект с обща площ, равна на сумата от 
площите, върху които се поставят отделните 
обекти.
(4) Преместваемите обекти с гъвкаво по-
критие се разполагат на разстояние не повече 
от 200 m от водоизточник, осигуряващ разход 
на вода за пожарогасене не по-малко от 10 
l/s в продължение на най-малко 1 час, или 
от пожарен хидрант.
Чл. 97. За осигуряване на достъпа на по-
жарни автомобили до преместваеми обекти с 
гъвкаво покритие се осигуряват и поддържат 
свободни пътища и проходи за противопожар-
ни цели съгласно раздел I от глава шеста на 
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар.
Чл. 98. (1) За преместваемите обекти с 
гъвкаво покритие за повече от 50 души но-
сещите конструкции на височина до 2,3 m от 
пода се изпълняват от строителни продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от: