Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 101

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
(5) Електромерните табла се монтират до или
на границата на имота на потребителя на място,
определено от разпределителното предприятие.
(6) Разпределителното предприятие може да
монтира електромерните табла в жилищни сгра-
ди, етажна собственост, на определено от него
място в общите части на сградата.
(7) Разпределителното предприятие може да
монтира електромерни табла на фасадите на
сградите на потребителите.
(8) Електромерните табла, без съоръжения-
та в отделната секция по ал. 3, са собственост
на разпределителното предприятие и се под-
държат от и за негова сметка.
(9) Съоръженията в отделната секция по ал. 3
са собственост на потребителя и се поддържат
за негова сметка.
Чл. 29. (1) При присъединяване на електро-
проводна линия, собственост на преносното или
съответното разпределително предприятие, към
електрическа уредба на потребител, когато из-
мерването на електрическата енергия се извърш-
ва чрез токови трансформатори, границата на
собственост е:
1. мястото на присъединяване на кабелните
накрайници към уредбата—при кабелен елект-
ропровод;
2. клемите за присъединяване проводниците
на електропровода към проходните изолатори за
преминаване през външните стени на уредбата—
при въздушен електропровод и закрита уредба;
3. клемите за присъединяване на проводни-
ците към съоръженията на уредбата—при въз-
душен електропровод и открита уредба.
(2) Алинея 1 се прилага и когато електро-
проводна линия, собственост на потребител, се
присъединява към електрическа уредба на пре-
носното или съответното разпределително пред-
приятие.
(3) В случаите по ал. 1 средствата за тър-
говско измерване на електрическа енергия се
монтират в електрическата уредба на потре-
бителя, до или на границата на имота му, а в
случаите по ал. 2—в електрическата уредба на
преносното или съответното разпределително
предприятие.
(4) Средствата за търговско измерване на
електрическа енергия, токовите и напрежено-
вите трансформатори към тях, управляващите
тарифите и други спомагателни устройства се
доставят от и за сметка на преносното или съ-
ответното разпределително предприятие и са
негова собственост.
(5) В случаите по ал. 1 устройства за защита
от пренапрежения, разположени преди грани-
цата на собственост откъм страната на елект-
ропроводната линия, са собственост на потре-
бителя и се доставят, монтират и поддържат от
него и за негова сметка.
Чл. 30. (1) Когато електрическите уредби с
високо и средно напрежение се използват за пре-
нос на електрическа енергия без трансформация
към друг потребител, се прилага чл. 117, ал. 5 ЗЕ.
(2) Електрически уредби с високо и средно
напрежение се изграждат за сметка на пренос-
ното или съответно на разпределителното пред-
приятие и са негова собственост, с изключение
на тези по ал. 1 и чл. 117, ал. 5 ЗЕ.
(3) Електрическите уредби и електропровод-
ни линии с ниско напрежение, които се нами-
рат извън имотите на потребителите, се из-
граждат за сметка на разпределителното пред-
приятие и са негова собственост.
(4) Електропроводните линии и другите съ-
оръжения, чрез които се извършва присъеди-
няване на електрическите уредби на потреби-
теля към разпределителната или към пренос-
ната мрежа, се изграждат за сметка на разпре-
делителното, съответно на преносното пред-
приятие и са негова собственост.
(5) В случаите, когато електрическите уредби
с високо или средно напрежение на потребителя
се присъединяват към електрически уредби, соб-
ственост на преносното или съответно на разпре-
делителното предприятие, разположени непос-
редствено до границите на имота на потребите-
ля, електропроводните линии, чрез които се из-
вършва присъединяването и които са разположе-
ни в имота на потребителя, се изграждат за смет-
ка на потребителя и са негова собственост.
Чл. 31. (1) Инсталациите на потребителя, по
които преминава електрическа енергия преди
нейното измерване, устройствата по чл. 29, ал. 3
и електрическите вериги между тях, се защита-
ват срещу неправомерен достъп.
(2) Средствата за търговско измерване и на
управляващите тарифите устройства по чл. 29,
ал. 3 се разполагат така, че потребителят да има
възможност да наблюдава показанията на сред-
ствата за измерване.
Г л а в а  т р е т а
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ
Раздел I
Определяне на електрическите мощности
Чл. 32. (1) Предоставената мощност се зая-
вява от потребителя в искането по чл. 6 на база
на необходимите за ползване в обекта прием-
ници на електрическа енергия при предполага-
ем режим на едновременната им работа с мак-
симален товар в продължение на 15 минути.
(2) Предоставената мощност, нивото на нап-
режение и броят на фазите определят техничес-
ките параметри, по които се извършва изборът
на средствата за търговско измерване.
(3) Минималните стойности на предоставе-
ната мощност за жилищни сгради се определят
с наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗЕ.
Чл. 33. (1) Присъединената мощност опре-
деля минималните технически параметри, по
които се проектират и изграждат съоръжения-
та за присъединяване.
(2) Присъединената мощност се определя от
преносното или съответното разпределително
предприятие в границите от 110 до 130 % от