Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 85

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
ние на ръководителя по експлоатация на топ-
лопреносното предприятие и запис в операти-
вен дневник.
(3) Временно изключване на технологични-
те защити за топлопреносната мрежа се допус-
ка в следните случаи:
1. очевидна неизправност на защитата;
2. по време на планови и аварийни ремонти
в топлопреносната мрежа;
3. работа при преходен режим;
4. по време на запълване на мрежата до дос-
тигане на нормалните є параметри.
(4) Действието на технологичните защити
се проверява в срокове и в обем съгласно екс-
плоатационните инструкции.
Чл. 638. (1) Топлопреносното предприятие
определя обоснован средногодишен технологи-
чен разход на добавъчна вода в топлопреносни-
те мрежи.
(2) Средногодишният разход на добавъчна
вода в t/h за компенсиране на пропуските във
водните топлопреносни мрежи не превишава
0,25 % от средногодишния обем на водата в
мрежата и в присъединените към нея отопли-
телни уредби на потребителите.
(3) Разходът на добавъчна вода по годишни
сезони се определя в границите на средного-
дишната стойност по ал. 2.
(4) В средногодишния разход не се включват
количеството на водата за запълване на нови и
изведени от ремонт участъци от топлопренос-
ната мрежа, както и за отоплителните уредби
на потребителите. Това количество се приспа-
да от общото количество добавъчна вода, отче-
тено в топлоизточниците.
Чл. 639. (1) Топлопреносното предприятие
периодично контролира и анализира техноло-
гичните разходи от топлоотдаване в топлопре-
носната мрежа и в абонатните станции, опреде-
лени като разлика между отпуснатата от топ-
лоизточника топлина и топлинната енергия,
доставена на потребителите.
(2) При необходимост се извършват специа-
лизирани измервания на технологичните раз-
ходи от топлоотдаване на топлопреносната
мрежа към съответния топлоизточник или на
представителни участъци от нея.
Чл. 640. Топлопроводите, подложени и за-
страшени от корозията на блуждаещите токове
в земята, периодично се проверяват с извърш-
ване на електрически измервания и проверка
на съоръженията за защитата им.
Чл. 641. (1) Топлопреносните мрежи се под-
лагат на хидравлично налягане за проверка на
якост и плътност на топлопроводите, спирател-
ната и регулиращата арматура, компенсатори-
те и другите съоръжения.
(2) Хидравличните изпитвания по ал. 1 се
извършват съгласно действащите нормативни
актове за устройство и технически надзор на
топлопроводи за водна пара и гореща вода.
(3) Сроковете за изпитване с хидравлично
налягане се определят от топлоснабдителното
предприятие в зависимост от състоянието на
мрежата и местните условия.
Чл. 642. (1) При повреда в топлопреносни-
те мрежи се предприемат действия за ограни-
чаване на повредата и за минимално по време
прекъсване на топлоснабдяването на потреби-
телите.
(2) При необходимост от изключване на
повреден участък за оставащите в експлоа-
тация съоръжения се осигурява нормален
режим.
Чл. 643. Повредата по магистрален топло-
провод се отстранява при непрекъсната работа
на ремонтните екипи, ако се налага спиране на
топлоподаването за повече от 48 часа.
Чл. 644. Хидравличните режими на водните
топлопреносни мрежи и пиезометричните гра-
фици (графиците на налягане) се определят
поотделно за отоплителния и летния период за
максимален изчислителен разход на топлоно-
сителя.
Чл. 645. Изборът на хидравличен режим и
работата на мрежовите помпи се съобразяват
със следните условия:
1. налягането на водата в топлопреносната
мрежа, абонатните станции и в най-високите
точки на директно присъединените към мре-
жата уредби на потребителите е по-високо от
налягането на кипене на водата при максимал-
ната є температура най-малко с 50 kРа;
2. налягането на водата във връщащите топ-
лопроводи  е не по-малко от 50 kРа и  не преви-
шава допустимото налягане за топлопреносна-
та мрежа;
3. налягането и температурата на водата от
смукателната страна на помпите се поддържат
в границите, определени от производителя.
Чл. 646. (1) Статичното налягане в топ-
лопреносната мрежа с топлоносител вода се
поддържа така, че да не е по-високо от до-
пустимото налягане за съоръженията в топ-
лоизточника, топлопроводите и уредбите на
потребителите, директно включени към мре-
жата, като се осигурява запълването с вода
на цялата мрежа.
(2) Налягането на водата, подавана в запъл-
нена мрежа, не може да е над нормалното ста-
тично налягане за същата мрежа с повече от
100—200 kРа.
(3) Статичното налягане се определя услов-
но за вода с температура 100 °С.
(4) В случаите, когато е възможно получава-
нето на статично налягане в отделни участъци
на топлопреносната мрежа, по-високо от до-
пустимото за съоръженията на топлоизточни-
ка или на потребителите, се осигурява автома-
тично разделяне на мрежата на зони, хидрав-
лично изолирани и с налягане, по-ниско от до-
пустимото.