Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 25

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
Таблица 1
Квалификационни групи на лицата, отговорни
за безопасност при работа с наряд/нареждане
Отговорно
Категория на
Квалификационна
лице
персонала
група при напре-
жение
до
над
1000 V
 1000 V
Издаващ наряд, инженерно-
нареждане
технически
IV(V)
V
Отговорен
инженерно-
ръководител
технически,
ремонтен,
IV(V)
V
оперативно-ре-
монтен персонал
Издаващ раз-
диспечер,
решение за
дежурен инженер,
V
V
подготовка и
старши дежурен
започване на
работа
Подготвящ ра-
оперативен,
ботното място
оперативно-ре-
III
IV
(обезопасяващ) монтен персонал
Допускащ до
оперативен,
работа
оперативно-ре-
III(IV)
IV
монтен персонал
Изпълнител
бригадир,
на работата
старши електро-
монтьор,
III(IV)
IV
електромонтьор
Наблюдаващ
оперативен,
оперативно-ре-
III
III(IV)
монтен персонал
Член на бригада електромонтьор,
електрошлосер
II—III
II—IV
Забележка. Отбелязаните в скоби квалификационни
групи издаващият наряд може да определя според ха-
рактера и сложността на работата.
Раздел III
Съвместяване на задължения на отговорни-
те за безопасността лица при работа с наряд
Чл. 63. (1) При работа с наряд едно отговор-
но лице може да съвместява собствените си
задължения с тези на друго отговорно лице,
когато има дадени правомощия за това и ква-
лификационна група не по-ниска от тази на
лицето, чиито задължения съвместява в случа-
ите, посочени в табл. 2.
Таблица 2
Съвместяване на задължения на отговорните
за безопасността лица при работа с наряд
Отговорно лице
Съвместявани задължения
1
2
Издаващ наряд
Отговорен ръководител по един изда-
ден от него наряд
Отговорен
Изпълнител на работата в РУ с дежу-
ръководител
рен персонал, когато не е отговорен
на работата,
ръководител по друг наряд
когато не е
Допускащ до работа по въздушни и
издаващ наряда
кабелни линии за напрежение над 1 kV
Допускащ до работа и изпълнител на
работа в РУ без дежурен персонал,
както и по въздушни и кабелни линии
1
2
за напрежение до 1 kV, зачислени за
обслужване от оперативно-ремонтен
персонал, от състава на който е и от-
говорният ръководител
Изпълнител на
Допускащ до работа в РУ без дежурен
работата, кога-
персонал, както и по въздушни и ка-
то е лице от
белни линии за напрежение до 35 kV
оперативно-
ремонтния
персонал
Допускащ до
Подготвящ работното място
работа
 (обезопасяващ)
(2) Допуска се отговорни ръководители и
изпълнители на работа при неотложна необ-
ходимост да вземат участие в работата на бри-
гадата, когато това не пречи на преките им
задължения.
(3) Забранява се:
1. съвместяване на задълженията на изпъл-
нител на работата и на допускащ до работа в РУ
с дежурен персонал;
2. изпълнител на работата по един наряд да
бъде едновременно изпълнител на работа и по
друг наряд.
Чл. 64. Изпълнителят на работата, когато
е лице от оперативно-ремонтния персонал,
може да съвместява задълженията на допус-
кащ в случаите:
1. с пълно изключване на напрежението;
2. с частично изключване на напрежението,
когато неизключените тоководещи части са
сигурно оградени или недостъпни за случаен
допир от работещите.
Раздел IV
Работа с наряд
Чл. 65. (1) Работата в действащи електри-
чески уредби и мрежи се извършва с наряд.
(2) Допуска се извършване на работи без
наряд, с нареждане, в случаите, посочени в раз-
дел XIII на тази глава.
Чл. 66. За работа с наряд се определя брига-
да в състав най-малко от две лица, включител-
но изпълнителя на работата.
Чл. 67. При извършване на работи от неелек-
тротехнически персонал и други лица с първа
квалификационна група нарядът се издава на
лицето, определено за наблюдаващ.
Чл. 68. Работата с наряд по машини и съоръ-
жения, които се намират извън територията на
електрическа/топлофикационна централа, но са
пряко (технологично) свързани с нейното функ-
циониране, се разрешава от дежурния инженер
на централата.
Чл. 69. Организацията на работа с наряд
обхваща:
1. определяне на състава на бригадата;
2. издаване на разрешение за подготовка и
започване на работа;
3. подготовка на работните места и допуска-
не за извършване на работа;
4. контрол по време на работа;
5. оформяне на прекъсване на работата;