Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 82

СТР.  82	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
§ 75. Създава се приложение № 26 към 
чл. 204:
„Приложение № 26
към чл. 204
МЕТОДИКА 
за изчисляване на влажностен товар
Влагоотделянията са източник на скрито (ла-
тентно) топлопостъпление в помещението, което 
представлява влажностният му товар.
(1)
h,CL,i
w,j
w,j
1000
m
h
,W
Φ
=
∑
,
където:
(
)
w,j
m
kg /s

са влагоотделянията от един източ-
ник;
(
)
w,j
h
kJ / kg  – енталпията (топлосъдържанието) 
на водна пара при температурата на източника 
на влагоотделяне (например хора, открити водни 
повърхности на басейни или технологични вани, 
в които с нагряване се поддържа постоянна тем-
пература, или енталпията на вода при съответна-
та є температура θw, когато топлината за изпаре-
нието є се получава от въздуха в помещението 
(например от разлята вода върху неподгрявани 
подове (
)
w
int,w
θ
= θ
 или от фино разпръсквана вода 
за овлажняване).
Балансовото уравнение на влагоотделянията 
(поглъщането) има вида:
(2)
w
w,s
w,f
w,p
w,mat
w,l
w,ch
w,sb
m
m
m
m
m
m
m
m
,kg / h.
=
+
+
+
+
+
−
∑







Отделните членове на (2) са означени със 
следните индекси: s – открити водни повърхно-
сти; f – мокър под на помещението; p – хора; 
mat – сушене на материали; l – пропуски от не-
плътности; ch – химични процеси, sb – сорбция. 
Стойностите на отделните членове на уравне-
ние (2) се определят в зависимост от предназна-
чението на помещението, производствените усло-
вия и вида на въздухообменните системи.
Открити водни повърхности. Изпарената вода 
от повърхността на вани, басейни, корита и други 
без предвидени местни смукателни инсталации 
се определя по формулата:
(3)
(
)
w,s
w,a
w,s
a
a
p
p
m
F
0,129 v
A,kg / h
1000
−
=
+

,
където:
pw,s е парциалното налягане на водните пари 
при насищане на температурата на повърхността 
на течността, Ра; 
рw,a – парциалното налягане на водните пари 
във въздуха на помещението, Ра;
Fa – комплексен фактор за движението на въз-
духа със скорост va, чиято стойност се отчита от 
табл. 1 в зависимост от температурата на водата θw.
Таблица 1
Комплексен фактор за движението 
на въздуха Fa
θ w, 
°С
30
40
50
60
70
80
90
100
Fa
0,163 0,207 0,244 0,274 0,303 0,340 0,377 0,444
За оросени повърхности на ограждащи строителни 
елементи Fa = 0,2.
Ако водата в съда непрекъснато се размесва, 
стойностите на температурата є на повърхност-
та θw,s и в дълбочина θw са еднакви. Ако водата 
е в спокойно състояние, θw,s < θw, като при θw ≤ 
40 °С – (θw – θw,s) = 2 °С; при θw = 75 °С разликата 
достига максимума си от 12 °С, а след това при 
доближаване до 100 °С разликата отново намаля-
ва до 3 °С.
Мокър под и мокри повърхности. Приема се, че 
водният филм е с температурата на мокрия тер-
мометър 
int,w
θ
. Отделената влага се изчислява 
по формулата:
(4)
където А е повърхнината на изпарение, m2.
Хора. Влагоотделянето от хора се определя по 
формулата:
(5)
w,p
w,ps
m
n m
, kg / h,
=


където:
n е броят на хората, пребиваващи в помеще-
нието;
w,ps
m
 – влагата, отделена от един човек, 
kg/h; определя се в зависимост от категорията 
труд съгласно табл. 2.
Таблица 2
Определяне на отделяната топлина и влага от 
един човек 
w,ps
m
Показатели
Температура на въздуха в 
помещението, oC
10
15
20
25
30
35
В   с ъ с т о я н и е   н а   п о к о й
Топлина, W:
 
 
 
 
 
 
– явна
140
116
92
73
41
12
– скрита
23
29
27
45
52
81
– пълна
163
145
119
118
93
93
Влага 
w,ps
m
, g/h
30
30
40
64
75
115
П р и   л е к а   р а б о т а
Топлина, W:
 
 
 
 
 
 
– явна
163
134
105
70
41
6
– скрита
52
76
99
128
157
192
– пълна
215
210
204
198
198
198
Влага 
w,ps
m
, g/h
70
110
140
185
230
280
П р и   т е ж к а   р а б о т а
Топлина, W:
 
 
 
 
 
 
– явна
198
163
328
93
52
12
– скрита
93
128
163
198
238
279
– пълна
291
297
291
291
290
291
Влага 
w,ps
m
, g/h
135
185
240
295
355
415