Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 13

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  13
(2) При проектирането се отчита влияние-
то върху ИЯИ на всички свързани с нея и раз-
положени на същата площадка съоръжения и
конструкции.
(3) Границите на изменение на контролира-
ните параметри, дефинирани като експлоата-
ционни предели, се определят с проекта според
характеристиките на ИР, използваните конст-
рукционни материали и техническите решения.
Чл. 36. (1) За ИЯИ от група I предели за бе-
зопасност могат да не бъдат определяни, ако в
проекта бъде доказано, че вероятността за нас-
тъпване на аварии с разтопяване на ядреното
гориво е пренебрежимо малка или количество-
то на изхвърлените при аварии радиоактивни
вещества е толкова малко, че няма да бъдат
надхвърлени дозите на облъчване на населени-
ето, определени в чл. 10.
(2) За ИЯИ от група II пределите за безопас-
ност се определят с отчитане на основните
физически условия, детерминирани чрез съот-
ветните неутронно-физични и топлотехничес-
ки параметри, от които зависи запазването на
целостта на физическите бариери.
(3) В случай че независимо от изпълнението
на изискванията по ал. 1 бъде преценено за
необходимо да бъдат определени предели за
безопасност, те могат да бъдат определени с
оглед на максимално допустимите температу-
ри на ядреното гориво, над които започва нару-
шаване на неговата структура и стопяване.
Чл. 37. (1) Проектът се разработва в съот-
ветствие с принципа за единичния отказ за всич-
ки системи, осигуряващи изпълнението на фун-
кциите по чл. 4, ал. 2.
(2) Необходимостта от наличие на системи,
изпълняващи функции на безопасност, се опре-
деля в зависимост от конкретния тип и характе-
ристиките на ИЯИ.
(3) Системите, изпълняващи функциите на
безопасност, могат да изпълняват и функции
на нормална експлоатация, като изпълнение-
то на функциите на безопасност трябва да има
приоритет.
Чл. 38. (1) Наред с принципа за единичния
отказ проектът трябва да отчита, когато това е
необходимо, изискванията за резервираност,
разнообразие и независимост на КСК.
(2) Проектът се разработва така, че в макси-
мална степен да се реализират свойствата на са-
мозащитеност на ИР с отчитане на неговия тип и
характеристики, така че при отказ на КСК реак-
торът да може да достигне безопасно състояние
без необходимост от предприемане на действия.
Чл. 39. Проектът на системите, изпълнява-
щи функциите на безопасност, се разработва така,
че да бъдат осигурени добри условия за техния
периодичен контрол, изпитвания и поддръжка.
Чл. 40. Отказът на една система независимо
от важността є за безопасността не трябва да влияе
на безопасността на реактора. Трябва да се пред-
видят адекватни мерки за предотвратяване на
изхвърлянията на радиоактивни вещества в окол-
ната среда в случай на отказ на система.
Раздел II
Активна зона
Чл. 41. (1) Активната зона и отражателят на
ИР, свързаните с нея система на контура на
топлоносителя и управляващите и защитните
системи за безопасност се проектират със съот-
ветни запаси за предотвратяване превишаване-
то на установените проектни предели за пов-
реждане на топлоотделящите елементи във
всички експлоатационни състояния и проект-
ни аварии с отчитане на:
1. проектните режими и тяхното протичане;
2. топлинното, механичното и радиационно-
то увреждане на компонентите на активната зона;
3. физико-химичното взаимодействие меж-
ду материалите на активната зона;
4. граничните стойности на топлотехничес-
ките параметри;
5. вибрациите и термичните цикли, умората
и стареенето на материалите;
6. влиянието на примесите в топлоносителя
и продуктите на делене върху корозията на об-
вивките на топлоотделящите елементи;
7. въздействието на радиационните и други
фактори, които влошават механичните харак-
теристики на материалите на активната зона и
целостта на обвивките на топлоотделящите
елементи.
(2) В проекта се определят пределите за
повреждане на топлоотделящите елементи—по
количество и степен на повреждане, и свърза-
ните с тях нива на радиоактивност в контура на
топлоносителя—по реперни изотопи.
(3) Активната зона и отражателят на ИР
трябва да са проектирани така, че да се осигу-
рява порционно зареждане на ядрените мате-
риали за всички предвидени конфигурации на
активната зона и всички определени експлоа-
тационни графици, като конструкцията им тряб-
ва да изключва непредвидени изменения на
тяхната геометрия и състав.
Чл. 42. За осигуряване безопасното спиране
на реактора, поддържането му в подкритично
състояние и отвеждане на топлината активна-
та зона и свързаните с нея компоненти, разпо-
ложени в корпуса на реактора, трябва да са
проектирани и монтирани така, че да издържат
на статичните и динамичните натоварвания,
които могат да възникнат при всички експло-
атационни състояния, проектни аварии и отчи-
таните в проекта въздействия.
Чл. 43. (1) Активната зона, отражателят на
ИР и елементите на активната зона, които вли-
яят на реактивността, трябва да са проектира-
ни така, че при изменения на реактивността,
предизвикани от органите за регулиране и ефек-
тите на реактивност във всички експлоатаци-
онни състояния, и при проектни аварии да не се
поражда неуправляемо нарастване на енерго-
отделянето в активната зона, водещо до пов-
реждане на топлоотделящите елементи и други
компоненти, включени в състава на ИР, над
установените проектни предели, и до повреж-