Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 100

СТР.  100	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
2. складове и газоснабдителни станции на 
територията на обектите, предназначени да 
снабдяват с газ консуматорите само от тези 
обекти – II категория;
3. резервоарни и бутилкови групови инста-
лации – III категория.
Чл. 577. (1) Резервоарите за съхраняване 
на втечнени газове се проектират надземни и 
подземни.
(2) Не се допуска проектирането на резер-
воари за втечнени горими газове в сгради.
Чл. 578. (1) Подземните резервоари се вко-
пават в земята и се покриват с пласт пръст с 
дебелина най-малко 0,2 m.
(2) Надземните резервоари се приравняват 
към подземните резервоари, при условие че:
1. около стените на резервоара е изпълнен 
плътен насип с дебелина най-малко 3 m, а над 
него – насип с дебелина най-малко 0,2 m;
2. резервоарът е поставен в саркофаг и за-
сипан с пясък или с мека пръст без органични 
примеси и твърди включвания; саркофагът се 
изгражда като стоманобетонна подпорна стена 
на разстояние най-малко 1 m от стените на 
резервоара, с дебелина най-малко 0,3 m и висо-
чина най-малко 0,3 m над резервоара; насипът 
над резервоара е с дебелина най-малко 0,2 m;
3. е изграден саркофаг по т. 2 и е предвиде-
на газсигнализаторна система с необходимата 
степен на защита съобразно класа на взри-
воопасната зона, осигуряваща необходимите 
сигнализация (при достигане на 10 % от ДКГВ) 
и блокировки на електрозахранването на съо-
ръженията (при достигане на 20 % от ДКГВ). 
Чл. 579. При определяне на вместимостта 
на складовете за втечнени горими газове се 
отчита геометричният обем на резервоарите 
и бутилките независимо от налягането в тях.
Чл. 580. (1) Складове за втечнени горими 
газове от I и II категория, предвидени на раз-
стояние, по-малко от 200 m от брега на река, 
се разполагат по течението на реката на разсто-
яние най-малко 300 m под съседните населени 
места, пристани, мостове, корабостроителници, 
заливи, стоянки за кораби и др. Разстоянието 
между складовете и съседните обекти е най-
малко 3000 m, когато складовете се разполагат 
пред тях.
(2) За складове за втечнени горими газове, 
проектирани в горски местности, хоризонтал-
ните разстояния от оградата до границите на 
горския масив са най-малко 50 m – за масиви 
с иглолистни дървета, и най-малко 20 m – за 
масиви с широколистни дървета.
Чл. 581. (1) Изпарителни инсталации се 
проектират на територията на складове за втеч-
нени горими газове при спазване изискванията 
на Наредбата за устройството, безопасната 
експлоатация и техническия надзор на газо-
вите съоръжения и инсталации за втечнени 
въглеводородни газове.
(2) Изпарителните инсталации се монтират, 
както следва:
1. на открито – на разстояние най-малко 
10 m от резервоарите;
2. в самостоятелни сгради или в отделни 
помещения на сгради – в съответствие със 
специфичните изисквания.
Чл. 582. (1) В изпарителите на втечнен газ 
като топлоносител се използват гореща вода, 
пара, нагрети масла и инертни газове. 
(2) Допуска се в изпарителите на втечнен 
газ да се използват електрически нагревателни 
прибори, при условие че са проектирани със 
степен на защита, съответстваща на класа на 
взривоопасната зона.
Чл. 583. (1) Хоризонталните резервоари за 
втечнени горими газове се проектират с вмес-
тимост до 400 m3. Разрешава се резервоарите 
да се проектират в групи с обща вместимост 
до 4000 m3.
(2) Сферичните резервоари за втечнени гори-
ми газове се проектират с вместимост 1500 m3. 
Разрешава се резервоарите да се проектират в 
групи с обща вместимост до 6000 m3.
Чл. 584. (1) Минималното разстояние меж-
ду резервоарите за втечнени горими газове и 
разстоянието от тях до резервоари за ЛЗТ и ГТ 
се определя по табл. 55.
(2) Разстоянието между подземните резер-
воари е най-малко 1 m.
(3) Разстоянието между групите резервоари 
за втечнени горими газове с обща вместимост 
до 2000 m3 е най-малко 5 m.
Таблица 55
№ по
ред
Обекти, между които се нормират
разстоянията:
Минимално
разстояние, m
 
1
2
3
4
1.
Сферичен или хоризонтален резер-
воар за втечнен горим газ
Сферичен или хоризонтален ре-
зервоар за втечнен горим газ
D*, но най-
малко 2 m
2.
Група сферични резервоари за втеч-
нени горими газове
Група сферични резервоари за 
втечнени горими газове
2 D