Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
на разтопен метал, горещи парчета отрязан
метал, прегазването от транспортни средства
или други машини и съоръжения.
Чл. 311. Не се допуска използване в качест-
вото на обратен проводник на:
1. металните конструкции на сградите и тех-
нологическото обзавеждане, когато по тях не
се извършва заваряване;
2. заземителните и защитните проводници.
Чл. 312. (1) Електродържателите, горелки-
те и резачите за електродъгово заваряване и
рязане на метали, когато не се работи с тях, се
поставят на изолационни подложки или окач-
ват без възможност за допиране до метални
изделия, съоръжения или конструкции.
(2) Не се допуска ремонт на електродържа-
тели, горелки и резачи, когато не е снето нап-
режението от тях.
(3) Електродържателите, горелките и ре-
зачите след прекратяване на заваряването или
рязането с тях се държат по начин без опас-
ност от протичането на ток през тялото на
заварчика.
Раздел ХIII
Електротермични уредби
Чл. 313. (1) Изискванията по този раздел се
отнасят за работа по електротермични уредби,
включващи електродъгови пещи за индукци-
онно и диелектрично нагряване, съпротивител-
ни и електроннолъчеви уреди.
(2) Оперативното обслужване на електри-
ческата част на електротермичните уредби се
извършва от едно лице с трета квалификацион-
на група.
(3) При еднолично обслужване не се допуска
влизането в клетки и разпределителни уредби
под напрежение, в тунели с токопроводи, както
и извършването на операции, забранени за ед-
нолично изпълнение съгласно изискванията на
този правилник и вътрешните инструкциите за
безопасност.
Чл. 314. (1) Включването/изключването на
електрообзавеждането се извършва по нареж-
дане на лицето, отговорно за експлоатацията
по време на смяната.
(2) Електрозахранването на електротермич-
на уредба (електродъгова пещ) се изключва без
забавяне при:
1. пропуск на вода от охладителната систе-
ма или от друго място към вътрешността на
пещта;
2. счупен (скъсан) електрод;
3. неизправно заземяване на пещта;
4. взрив в пещта;
5. други случаи, посочени във вътрешните
инструкции.
Чл. 315. (1) Допуска се при нормална работа
на пещта извършването без наряд на работите:
1. заваряване на ламаринени кожуси към
електроди;
2. спускане на електроди;
3. пробиване на пещта;
4. зареждане на електродна маса.
(2) Заваряването на ламаринените кожуси
на електродите се извършва от обучени за този
вид дейност електрозаварчици. Работата се
извършва най-малко от две лица.
(3) Спускането на електродите в пещта и
заваръчните работи по кожусите на електро-
държателите се извършват от изолирана пло-
щадка за обслужване, снабдена със светлинна
сигнализация, указваща, че електродите са под
напрежение.
Чл. 316. Забранява се по време на работа по
електродите едновременното допиране на два
електрода или до един електрод и металните
части на термичната уредба.
Чл. 317. (1) Затягането на челюстните кон-
такти към електродите се извършва при из-
ключено напрежение към термичната уредба.
(2) Допуска се по изключение извършва-
нето на работата по ал. 1 и под напрежение
при ползване от работещия на лични пред-
пазни средства.
Чл. 318. Подмяната на износени, счупени
(скъсани) или пробити електроди, както и нас-
тавянето на електродите се извършват само при
изключено напрежение към пещта.
Чл. 319. Работата с пробивното устройство
се извършва от предвидената изолирана пло-
щадка.
Чл. 320. Операторът на електродъговите и
индукционните електротермични уредби сле-
ди за:
1. изправността на блокировките, свързани
с електрозахранването на пещта;
2. изправността на осветлението около пещ-
та и особено в района на разливането;
3. плътното затваряне на всички проходи и
отвори между пещта и трансформаторното по-
мещение, както и помещението с управляваща-
та апаратура.
Чл. 321. Заваръчните работи по каретките
на пещта се извършват при изключено напре-
жение и поставени заземители на страните
ниско и високо напрежение на пещния транс-
форматор.
Чл. 322. Ремонтите и прегледите на висо-
кочестотните уредби се извършват при из-
ключено напрежение от лица с трета квали-
фикационна група и записване в дневника на
уредбата.
Чл. 323. При обслужване на промишлени
високочестотни уредби в инструкцията за без-
опасна експлоатация ясно се разграничават фун-
кциите на оператора, който експлоатира, и на
електромонтьора, който обслужва и поддържа
уредбата.
Чл. 324. (1) Работите по настройване и регу-
лиране на апаратурата и на технологическия
режим се извършват от обучен персонал съг-
ласно вътрешните инструкции.