Държавен вестник, бр. 87, 2019 г., стр. 18

СТР.  18	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  87
5. В следните букви се определят специ­
ални разпоредби за горивните инсталации, 
посочени в алинея 7:
a) страните могат да дерогират от задъл­
жението за спазване на пределно допустимите 
стойности за емисии, определени в алинея 7, 
в следните случаи:
i) за горивна инсталация, която обик­
новено работи с гориво с ниско съ­
държание на сяра – в случаите, когато 
операторът не може да спази тези 
пределно допустими стойности поради 
прекъсване на доставките на гориво с 
ниско съдържание на сяра вследствие 
на сериозен недостиг;
ii) за горивна инсталация, която работи 
с местно произведено твърдо гориво 
и която не може да спази пределно 
допустимите стойности за емисиите, 
определени в алинея 7 – вместо тях се 
налага спазването на следните пределно 
допустими стойности за степените на 
десулфуризация:
aa) съществуващи инсталации: 50 – 100 
MWth: 80 %;
бб) съществуващи инсталации: 100 – 300 
MWth: 90 %;
вв) съществуващи инсталации: > 300 
MWth: 95 %;
гг) нови инсталации: 50 – 300 MWth: 93 %;
дд) нови инсталации: > 300 MWth: 97 %;
iii) за горивни инсталации, обикновено 
използващи газообразно гориво, които 
при изключителни обстоятелства трябва 
да прибягнат до други горива поради 
внезапно прекъсване на доставката на 
газ и поради тази причина се налага 
да бъдат оборудвани със съоръжение 
за пречистване на отпадъчни газове;
iv) за съществуващи горивни инста­
лации, чийто период на експлоатация 
не надвишава 17 500 експлоатационни 
часа за периода от 1 януари 2016 г. до 
31 декември 2023 г.; 
v) за съществуващи горивни инста­
лации, използващи твърдо или течно 
гориво, чийто период на експлоатация 
не надвишава 1500 експлоатационни 
часа годишно като плаваща средна 
стойност, изчислена за период от пет 
години – вместо това се прилагат след­
ните ПДСЕ:
aa) за твърди горива: 800 mg/m3; 
бб) за течни горива: 850 mg/m3 за инста­
лации с номинална топлинна мощност не 
по-голяма от 300 MWth и 400 mg/m3 за ин­
сталации с номинална топлинна мощност, 
надвишаваща 300 MWth;
б) когато дадена горивна инсталация се 
разширява с най-малко 50 MWth, посочената 
в алинея 7 ПДСЕ за новите инсталации се 
прилага за разширената част, засегната от 
промяната; ПДСЕ се изчислява като средна 
стойност, претеглена според реалната топлин­
на мощност за съществуващата и новата част 
на инсталацията;
в) страните гарантират, че се приемат 
разпоредби за процедурите в случай на неиз­
правност или повреда на крайното оборудване 
за намаляване на емисиите;
г) в случай на горивна инсталация, из­
ползваща няколко вида горива, която работи 
едновременно с две или повече горива, ПДСЕ 
се определя като среднопретеглена стойност 
на ПДСЕ за отделните горива въз основа на 
топлинната мощност, получавана от всяко 
гориво.
6. Страните могат да прилагат правила, 
съгласно които горивните инсталации и прера­
ботващите инсталации в нефтена рафинерия са 
освободени от спазване на отделните пределно 
допустими стойности на SO2, определени в 
настоящото приложение, при условие че те 
спазват пределно допустимата стойност на SO2 
съгласно концепцията за мехура, определена 
въз основа на най-добрите налични техники.
7. Горивни инсталации с номинална то­
плинна мощност, надвишаваща 50 MWth:1
Таблица 1
Пределно допустими стойности за емисиите 
на SO2 от горивни инсталацииa
Тип гориво
Топлинна 
мощност 
(MWth)
ПДСЕ за SO2 mg/m3 б
Твърди го­
рива
50 – 100
Нови инсталации: 400 
(въглища, лигнитни въ­
глища и други твърди 
горива), 300 (торф), 200 
(биомаса)
Съществуващи инстала­
ции: 400 (въглища, лиг­
нитни въглища и дру­
ги твърди горива), 300 
(торф), 200 (биомаса) 
100 – 300
Нови инсталации: 200 
(въглища, лигнитни въ­
глища и други твърди 
горива), 300 (торф), 200 
(биомаса)
Съществуващи инстала­
ции: 250 (въглища, лиг­
нитни въглища и дру­
ги твърди горива), 300 
(торф), 200 (биомаса) 
> 300
Нови инсталации: 150 
(въглища, лигнитни въ­
глища и други твърди 
горива) (FBC: 200), 150 
(торф) (FBC: 200), 150 
(биомаса)
1 Номиналната топлинна мощност на горивна 
инсталация се изчислява като сбора от мощно­
стите на всички устройства, свързани към общ 
комин. Отделните устройства с мощност под 15 
MWth не се вземат под внимание при изчисля­
ване на общата номинална топлинна мощност.