Държавен вестник, бр. 69, 2003 г., стр. 39

Б Р О Й  69
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
Чл. 21. При инсталации, в които се добавя
абсорбиращ агент към горивото, степента на
десулфуризация се определя като отношение
между концентрацията на серен диоксид в дим-
ните газове без добавяне на абсорбиращ агент,
изчислена в зависимост от съдържанието на сяра
в подаваното гориво и действителната измерена
концентрация на серен диоксид в изходящите
димни газове при десулфуризационния процес.
Чл. 22. Емисиите на серен диоксид се опре-
делят като половинчасови стойности и средно-
денонощни стойности и съответно се разпреде-
лят в класовете по чл. 6 и 7. В случаите по чл. 21
периодът на осредняване се определя от компе-
тентния орган.
Чл. 23. Всички периоди на пускане на една
инсталация, когато поради технически причи-
ни емисиите не могат да бъдат поддържани в
рамките на два пъти НДЕ (концентрациите след
съоръжението, използвани за определяне на
степента на десулфуризация по чл. 20), се пре-
дават към АО чрез статус сигнали. Половинча-
совите стойности за серен диоксид, регистри-
рани през тези периоди, се съхраняват в отде-
лен запис и не се отчитат при определяне на
половинчасовите стойности по честота на ре-
гистриране.
Чл. 24. Всички периоди на нефукциониране
на десулфуризиращите съоръжения се предават
към АО чрез статус сигнали и се записват в два
отделни записа—запис за последователните
часове на функциониране и запис за текущата
календарна година, при спазване на следните
изисквания:
1. критерият за статус сигнал се определя от
компетентния орган;
2. записът за последователните часове на
принудителен престой автоматично се изтрива
в края на престоя;
3. половинчасовите стойности, получени по
време на престоя, не се отчитат при изчислява-
не по честота на разпространение.
Чл. 25. Периодите по смисъла на чл. 23 и 24
се записват за съответното денонощие, месец и
година.
Чл. 26. (1) В многогоривни инсталации, из-
гарящи едновременно две или повече горива,
съотношенията на различните горивни смеси
се обобщават в няколко групи смеси. За всяка
една от тези групи смеси се определят и запис-
ват НДЕ и представителната калибрационна кри-
ва. Апаратурата за оценка се проектира по такъв
начин, че да превключва автоматично към съ-
ответната калибрационна крива при промяна на
горивната смес. Количествата на отделните го-
рива непрекъснато се контролират и чрез АО.
(2) Получените средни стойности на концен-
трациите на замърсяващите вещества и пара-
метрите, характеризиращи отпадъчните дим-
ни газове от различните горивни смеси, се кла-
сифицират отделно и се съхраняват. Записите
не включват данни за горивни смеси, които не
са били използвани по време на експлоатация-
та през съответното календарно денонощие.
Средната стойност на НДЕ за даден 24-часов,
48-часов или месечен интеграционен период се
определя по следната формула:
НДЕ1.Q1 + ... + НДЕn. Qn
НДЕj = –––––––––––––––– ,
Q1 + ... + Qn
където:
— НДЕ1, ..., n е съответната норма за допустима
емисия на определено контролирано вредно
вещество при изгарянето на определен вид
гориво (газово, течно или твърдо и техните
разновидности); НДЕ за половинчасовите
средни стойности, попадащи в даден месе-
чен интеграционен интервал, приемат чис-
лената стойност на НДЕ за съответния ме-
сечен интеграционен интервал;
— Q1, ..., n—топлотворната способност на количе-
ството гориво от даден вид, изгорено за
съответния интеграционен интервал;
— j—24-часова, 48-часова или месечна норма.
Чл. 27. За многогоривни инсталации, изга-
рящи последователно различни горива, за вся-
ко стандартно гориво се изгражда отделна ка-
либрационна крива. Апаратурата за оценка се
проектира по такъв начин, че при смяна на
горивото оценката се превключва автоматич-
но към съответната калибрационна крива. Ко-
личествата на отделните горива непрекъснато
се контролират и чрез АО. Средните стойности
на концентрациите на замърсяващите вещест-
ва и параметрите, характеризиращи отпадъч-
ните димни газове, получени при използване на
различни горива, се класифицират и съхраня-
ват отделно.
Чл. 28. (1) При инсталации по смисъла на
чл. 32 и 33 от Наредба № 2 от 1998 г. в зависи-
мост от количеството преработена суровина
и/или произведена продукция се определят и
записват съответните НДЕ и представителни
калибрационни криви. Апаратурата за оцен-
ка се проектира по такъв начин, че при про-
мяна на натоварването оценката се превключ-
ва към определената калибрационна крива.
Количествата на преработената сяра и/или
произведената 100 %-на сярна киселина не-
прекъснато се контролират и чрез АО. Полу-
чените средни стойности в зависимост от на-
товарването на инсталацията се класифици-
рат и съхраняват отделно.
(2) Определянето на НДЕ за серен диоксид за
съответните месечни интеграционни интервали
се определя на база осредненото натоварване по
суровина или произведена продукция за анали-
зирания интервал от време. Нормата за допус-
тима емисия за серен диоксид, изразена като кон-
центрация в мг/Нм3, се изчислява, като норма-
тивното количество серен диоксид (изчислено
на база количеството преработена сяра или ко-