Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 11

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
4. категория 4—проектни аварии с много
ниска честота на поява в диапазона между 10-4
и 10-6 събития за година.
(2) Примерен списък на постулирани изход-
ни събития и категоризация на състоянията на
ЯЦ, които се отчитат при анализа на безопас-
ността, е определен в приложението.
(3) В проекта на ЯЦ трябва да бъдат разгле-
дани като изходни събития възможни човешки
грешки и вероятни комбинации от вътрешни и
външни събития, основани на реалистични до-
пускания.
(4) В проекта на ЯЦ трябва да бъдат отче-
тени специфичните условия на околната среда
и натоварванията на КСК, важни за безопас-
ността, получени в резултат от следните вът-
решни събития:
1. силови въздействия, причинени от разру-
шаване на тръбопроводи под високо налягане,
като реактивни сили и камшични удари;
2. вътрешно наводнение и заливане, причи-
нени от изтичания или разкъсвания на тръбо-
проводи, помпи и изолиращи органи;
3. въздействия от летящи предмети, причи-
нени от разрушаване на компоненти;
4. падане на товари;
5. вътрешни експлозии;
6. пожари.
Чл. 13. Проектът на ЯЦ трябва да отчита
следните външни събития и опасности, харак-
терни за площадката на ЯЦ:
1. екстремни климатични условия;
2. земетресения;
3. външни наводнения;
4. падане на въздухоплавателно средство;
5. индустриални дейности и транспорт в бли-
зост до площадката;
6. вредителство и диверсия;
7. електромагнитни полета.
Чл. 14. (1) В допълнение на проектните ос-
нови трябва да се оцени поведението на енер-
гийния блок при надпроектни аварии. При оцен-
ките може да се използва комбинация от ана-
литични методи с прилагане на реалистични
допускания.
(2) В списъка на надпроектните аварии без
значително повреждане на активната зона се
включват, ако не са предотвратени от свойства-
та на вътрешна самозащита на реакторната ин-
сталация и принципите на нейното устройство:
1. пълна загуба на вътрешно и външно елек-
трозахранване;
2. очаквани преходни режими без сработване
на системата за аварийно спиране на реактора;
3. скъсване на голям брой топлообменни
тръби на парогенератор (за реактори с вода под
налягане);
4. пълна загуба на питателна вода;
5. пълна загуба на техническа вода;
6. частична загуба на топлоносител с пълна
загуба на системи за аварийно отвеждане на
топлина от активната зона (високо или ниско
налягане);
7. загуба на крайния поглътител на топ-
лината;
8. неконтролирано намаляване на концент-
рацията на разтворимия поглътител на неутро-
ни в топлоносителя (за реактори с вода под
налягане);
9. неконтролирано понижаване на нивото
на топлоносителя в реактора при презарежда-
не или при спиране за ремонт (за реактори с
вода под налягане);
10. дълговременна загуба на системи за бе-
зопасност при постулирани изходни събития,
изискващи тяхната работа.
(3) Ако анализът на последствията от тежки
аварии не потвърждава изпълнението на кри-
териите по чл. 10, ал. 3 и 4, в проекта се пред-
виждат допълнителни технически мерки за
управление на тежките аварии с цел огранича-
ване на техните последствия.
Чл. 15. (1) Всички КСК (включително соф-
туерът на управляващите системи), важни за
безопасността, трябва да бъдат определени и
класифицирани по класове на безопасност. Те
се проектират, изработват, монтират, изпит-
ват, експлоатират и поддържат по начин, кой-
то осигурява тяхното качество, включително
надеждността им, в съответствие с класифи-
кационен план.
(2) Класификацията на КСК трябва да се
основава на детерминистични методи, допъл-
вани, където е подходящо, с вероятностни ме-
тоди и инженерна оценка, с отчитане на след-
ните фактори:
1. изпълняваната функция на безопасност;
2. последствията от отказа да бъде изпълне-
на функцията на безопасност;
3. честотата на изпълнение на функцията на
безопасност;
4. периода, за който е необходимо изпълне-
ние на функцията на безопасност.
(3) Класификационният план трябва да оп-
редели за всеки клас на безопасност:
1. подходящите стандарти за проектиране,
изработване, монтиране и инспектиране;
2. степента на резервиране, необходимост-
та от аварийно електрозахранване, квалифи-
кацията за работа при определени експлоата-
ционни състояния и аварийни условия;
3. степента на работоспособност на КСК,
която трябва да бъде отчетена в детерминис-
тичните анализи на безопасността;
4. мерките за осигуряване на качеството.
Чл. 16. (1) Конструкциите, системите и ком-
понентите, важни за безопасността, трябва да
издържат условията на постулираните изходни
събития с достатъчен запас.
(2) За определяне на случаите, в които е
необходимо прилагане на принципите на раз-
нообразие, резервиране и независимост за пос-
тигане на необходимата надеждност, в проекта
на ЯЦ трябва да бъдат анализирани и отчетени
възможностите за откази по обща причина.