Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 52

СТР.  52	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Чл. 254. (1) Електрическите машини с 
нормално искрящи части (електродвигатели 
с контактни пръстени, колектори и др.) се 
предвиждат на разстояние най-малко 1 m от 
мястото, където се складират горими веще-
ства, материали и течности, или се отделят с 
прегради, изпълнени от продукти с класове по 
реакция на огън А1, А2 и В (екрани).
(2) В места от клас П-I, където се използ-
ват горими течности, електродвигателите със 
степен на защита IР-44 може да се заменят с 
електродвигатели със степен на защита IР-33, 
при положение че няма опасност от разрушаване 
на изолацията на електродвигателите.
Чл. 255. Електродвигатели с по-малка степен 
на защита от определената съгласно табл. 24 
може да се използват за съоръжения в пожа-
роопасни места, при условие че:
1. са монтирани извън пожароопасното 
място;
2. механизмите се задвижват с преминаващ 
през стената вал със салников уплътнител на 
отвора между двете помещения.
Чл. 256. Степента на защита на елементите 
на електрическите уредби и инсталации в за-
висимост от класа на пожароопасното място 
се определя в съответствие с табл. 24, а на 
осветителите – съгласно табл. 25.
Таблица 24
№ по 
ред
Вид на елементите от електрически уредби 
и инсталации и условия на работа
Степен на защита на съоръжението при клас на пожа-
роопасните места
П-I
П-I I
П-I Iа
П-I I I
1.
2.
3. 
4.
Стационарни с искрящи части 
Стационарни без искрящи части
Преносими или често премествани апарати 
и прибори:
а) с искрящи части
б) без искрящи части
Шкафове за монтиране на апарати и 
прибори в нормално изпълнение:
IP-44
IP-44
IP-54
IP-44
IP-54
IP-44
IP-54
IP-44
IP-44
IP-44
IP-54
IP-44
IP-44
IP-44
IP-54
IP-44
5.
6.
а) с искрящи части
б) без искрящи части
Съединители и разклонителни кутии
Разпределителни устройства и табла
IP-44
IP-44
IP-44
IP-44
IP-54
IP-44
IP-44
IP-54
IP-33
IP-33
IP-32
IP-33
IP-54
IP-44
IP-44
IP-44
Таблица 25
№ по 
ред
Осветители и условия за работа
Степен на защита при клас на пожароопасните 
места
П-I
П-I I
П-I Iа
П-I I I
1
2
3
4
5
6
1.
2.
С нажежаема жичка, халогенни и луминес­
центни лампи
За същите лампи, при наличие на местна смука-
телна и общообменна вентилация
I P-44
-
I P-54
I P-21
I P-21
-
I P-44
-
Чл. 257. (1) В местата по чл. 248, ал. 1 в строежи от всички класове на функционална пожарна 
опасност (с изключение на местата в строежи от класове Ф2 и Ф5) може да се проектират открити 
трансформаторни подстанции с трансформатори със сух или негорим пълнеж, оградени с мрежа. 
Разпределителното устройство се изпълнява в съответствие с табл. 24.
(2) Разстоянието от трансформаторната подстанция до оградата е най-малко 1,5 m.
Чл. 258. Трансформаторни подстанции с маслонапълнени трансформатори и други подобни 
маслонапълнени съоръжения в строежи от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се 
предвиждат в отделни помещения.
Чл. 259. Маслонапълнени електрически съоръжения (трансформатори, кондензаторни батерии, 
прекъсвачи и др.) може да се монтират на разстояние 0,8 m от външната стена на сграда с пожа-
роопасни места, при условие че разстоянието (хоризонтално и вертикално) от отворите в стената 
до електросъоръжението е най-малко 4 m.
Чл. 260. Осветителите с нажежаеми жички се защитават със защитен разсейвател (без отвори 
надолу), като разстоянието от осветителите до горими материали е, както следва: в хоризонтално 
направление – най-малко 0,15 m, и във вертикално направление – най-малко 0,35 m.