Държавен вестник, бр. 85, 2005 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  85
Чл. 135. (1) Когато акумулаторните батерии
са монтирани в затворени помещения, шкафо-
ве или сандъци, се осигурява вентилация.
(2) За никел-кадмиеви акумулаторни батерии,
изискващи зарядна мощност, по-голяма от 2,0 kW,
и за оловно-киселинни акумулаторни батерии,
изискващи зарядна мощност, по-голяма от
3,0 kW, се осигурява принудителна вентилация.
(3) Не се допуска вентилацията по ал. 2 да се
препятства от спирателни клапани.
(4) Изискваният дебит на въздуха (Q) на вен-
тилацията по ал. 2 се изчислява по формулата:
Q = 0,11.I.n [м3/h], където:
I = 1/4 от максималния ток в А, осигурен от
зарядното устройство;
n—броят на клетките.
(5) При естествена вентилация със скорост
на потока въздух 0,5 m/s напречното сечение на
каналите е не по-малко от 80 сm2 за оловно-
киселинни акумулаторни батерии и 120 сm2 за
никел-кадмиеви акумулаторни батерии.
(6) Принудителната вентилация по ал. 2 се
осъществява от вентилатор смукателен тип,
чийто електромотор е извън газовия и въз-
душния поток.
(7) Вентилаторите по ал. 6 се осигуряват
против образуване на искри и статично елек-
тричество.
Чл. 136. Вратите и/или капаците на поме-
щения, шкафовете и сандъците, в които има
акумулаторни батерии, се обозначават с над-
пис или стикер “Забранено пушенето и влиза-
нето с открит огън”.
Раздел XI
Разпределителни табла
Чл. 137. (1) Устройствата, превключватели-
те, предпазителите и разпределителните уст-
ройства се монтират на видими и достъпни за
обслужване и ремонт места, като клемите за
напрежение до и над 50 V се разделят и марки-
рат по подходящ начин.
(2) В разпределителните табла за всички прев-
ключватели и устройства се поставят схеми на
електрическите вериги и предпазителите.
Чл. 138. (1) В случаите, когато устройство с
работно напрежение, по-голямо от 50 V, е мон-
тирано зад врата, то се осигурява против кон-
такт с вратата при отваряне.
(2) Разпределителните табла се изграждат с
достатъчна механична здравина, издръжливи,
огнезадържащи, самозагасящи се и нехигро-
скопични.
(3) Разпределителните табла с монтирани
мощни предпазители със стопяема жичка се
осигуряват с инструменти и лични предпазни
средства за смяна на предпазителите.
Чл. 139. (1) Електрическите вериги, с из-
ключение на заземените, се осигуряват против
къси съединения и претоварване със стопяеми
предпазители или изключвателни устройства.
(2) Веригите, захранващи електромоторите
на рулевата система, се осигуряват против късо
съединение.
(3) Топлинните изключватели на веригите
по ал. 2 се задействат при натоварване два пъти
номиналния ток.
(4) Веригите, изходящи от главното разпре-
делително табло към устройства, работещи при
сила на тока, по-голяма от 16 А, се осигуряват
със силов изключвател или изключвател при
претоварване.
(5) Корабната пропулсивна уредба, рулевата
система, показателят за положението на перото
на руля, системите за навигация и безопасност и
устройствата, работещи със сила на тока, по-
голяма от 16 А, се захранват от отделни вериги.
(6) Веригите по ал. 5 на устройствата, необ-
ходими за движението и маневрирането на ко-
раба, се захранват непосредствено от главното
разпределително табло.
(7) Предпазителите са от керамика, стопяе-
ми и от затворен тип.
Чл. 140. (1) За осигуряване на безопасна ек-
сплоатация генераторните, акумулаторните
батерии и разпределителните вериги се оборуд-
ват с контролно-измервателни прибори.
(2) Незаземените електрически вериги с
напрежение, по-голямо от 50 V, се осигуряват с
устройство за контрол на съпротивлението на
изолацията спрямо корпуса, подаващо визуа-
лен и звуков алармен сигнал.
(3) За второстепенни вериги устройството
по ал. 2 не се изисква.
Чл. 141. (1) Разпределителните табла се
монтират на достъпни места в добре вентили-
рани помещения, защитени от вода и механич-
ни повреди.
(2) Шкафовете и нишите, в които има разпо-
ложени незащитени изключващи устройства, се
изработват от метал или друг негорящ материал.
(3) При напрежение над 50 V пред главното
разпределително табло се поставят изолацион-
ни решетки или килимчета.
Раздел XII
Арматура за инсталации
Чл. 142. Кабелните кутии и куплунги се ораз-
меряват в съответствие с типа на използвания
кабел и изключват възможността за объркване
на щепселните кутии за различните напреже-
ния и честоти.
Чл. 143. (1) Изключвателите изключват ед-
новременно всички незаземени проводници във
веригата.
(2) За незаземени вериги за осветление на
жилищни помещения се допускат еднополюс-
ни изключватели с изключение на веригите в
мокрите помещения.
Чл. 144. В случаите на сила на тока над 16 А
щепселните кутии се блокират, така че изваж-
дането и вкарването на щепселите да е възмож-
но само при изключена верига.