Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 55

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
Раздел III
Влажностен товар
Чл. 203. Влажностният товар се определя за
обособено пространство от сградата и включва
влагоотделянията и влагопоглъщането от:
1. хора;
2. открити водни повърхности;
3. мокър под и мокри повърхности;
4. изсушаване на материали;
5. технологични процеси;
6. директното изгаряне на горива в прост-
ранството;
7. пропуски на пара или вода от техноло-
гичното оборудване;
8. провеждана вода в открити канали;
9. вентилация и инфилтрация;
10. сорбционни материали.
Чл. 204. Влажностният товар се изчислява
в съответствие с Методиката за изчисляване
на влажностен товар, утвърдена от министъ-
ра на регионалното развитие и благоустройс-
твото и министъра на енергетиката и енер-
гийните ресурси.
Раздел IV
Вредни газове, прах и пари
Чл. 205. Отделяните опасни вещества в обо-
собено пространство от сградата се определят с
технологичното задание или се изчисляват в
съответствие с Методиката за изчисляване на
отделяните опасни вещества, утвърдена от ми-
нистъра на енергетиката и енергийните ресур-
си и министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Г л а в а  д е в е т а
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 206. В жилищни, общественообслужва-
щи, производствени и спомагателни помеще-
ния, в които постоянно или продължително
пребивават хора, както и в помещения, за кои-
то поддържането на определена температура е
необходимо по технологични изисквания, се
предвижда отопление, осигуряващо нормира-
ната температура на въздуха през отоплител-
ния период съгласно глава седма, раздел II.
Чл. 207. Дежурно отопление се предвижда
за помещения, в които не се допуска понижава-
не на температурата под 5 °C.
Чл. 208. Локално (местно) отопление се пред-
вижда за помещения, които се отопляват пери-
одично и независимо от отопляването на съсед-
ни помещения, за малки сгради, както и за сгра-
ди, чиито конструкции не позволяват изпълне-
ние на централно отопление.
Чл. 209. Системата за централно отопление
за различните видове сгради се избира в зависи-
мост от тяхното предназначение със заданието
за проектиране.
Чл. 210. Въздушно отопление се предвижда,
когато:
1. технически е възможно комбиниране на
въздушно отопление с нагнетателна вентилация;
2. помещенията са с височина над 5 m и е
нецелесъобразно друг вид отопление;
3. се налага периодично отопляване на по-
мещения (халета).
Чл. 211. Лъчисто отопление с открити лъчи-
тели се изпълнява в промишлени халета, спорт-
ни зали и открити обекти.
Чл. 212. Не се допуска проектиране на лъ-
чисто отопление с вградени серпентини в поме-
щения със:
1. периодична използваемост;
2. колебания в топлинното им натоварване.
Чл. 213. Допуска се проектиране на отопли-
телната инсталация заедно с вентилационните
или климатичните инсталации, когато с отоп-
лителните тела се компенсират частично или
напълно топлинните загуби на помещението.
Чл. 214. Допуска се проектиране на отопли-
телни инсталации с топлоносител пара с ниско
налягане във вградени помещения в производ-
ствени блокове (халета), когато в тях са проек-
тирани инсталации за технологична пара.
Чл. 215. (1) Отоплението на стълбищните
клетки на жилищни сгради се определя със за-
данието за проектиране.
(2) Когато се предвижда отопление по ал. 1,
се допуска входните антрета на жилищата да не
се отопляват.
(3) Допуска се вътрешни клозети да не се
отопляват, когато се предвижда отопление на
стълбищата или входните антрета.
Раздел II
Отоплителни тела
Чл. 216. (1) Отоплителните тела се проекти-
рат така, че да отговарят на изискванията на
БДС EN 442-1.
(2) Не се допуска предвиждане на стомане-
ни тънкостенни отоплителни тела (панелни ра-
диатори и др.) в инсталации, работещи с топ-
лоносител пара, и в помещения, в които има
значими отделяния на влага, корозионноагре-
сивни газове и пари, независимо от вида на
топлоносителя.
(3) Не се допуска предвиждане на ребрести
отоплителни тела в помещения със значими
отделяния на прах, влага и корозионноагресив-
ни газове и пари.
(4) Локалните отоплителни тела, работещи с
леснозапалими течности, горими течности и го-
рими газове, се изпълняват при спазване на изис-
кванията за пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 217. Отоплителните тела се оразмеря-
ват въз основа на отоплителния товар за съот-
ветното пространство и специфичната топлин-
на мощност на конструктивна единица (стъп-
ка, прешлен, линеен метър) от отоплителното
тяло, като се отчита начинът на монтаж.