Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 114

СТР.  114	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
на огнеустойчивост – за амониева селитра, и 
най-малко от III степен на огнеустойчивост – за 
други видове торове.
(2) Разрешава се проектиране на складове за 
минерални торове в едноетажни сгради с друго 
предназначение, при условие че са отделени от 
останалите помещения с брандмауери.
(3) Подовете и стените на складовете за 
минерални торове се изграждат влагозащите-
ни от продукти с клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2.
(4) Допуска се съхраняване на амониева 
селитра в торби в складове с обща вмести-
мост не по-голяма от 3600 t при максимална 
вместимост на отделните помещения до 1200 t.
(5) Складовите помещения с площ над 300 m2 
се проектират най-малко с два самостоятелни 
разсредоточени изхода и с прозорци на север-
ната фасада на помещението.
(6) Амониевата селитра се складира на 
фигури до 100 t с височина не повече от 10 
реда. Разстоянието между отделните фигури е 
най-малко 2 m.
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
ГАРАЖИ
Чл. 656. (1) Степента на огнеустойчивост на 
гаражите в зависимост от полезната им площ 
се определя по табл. 71.
Таблица 71
Степен на 
огнеустойчивост на 
гаража
Полезна площ 
на гаража, m2
I
над 2000 
II
от 500 до 2000
III
от 200 до 500 
IV
от 100 до 200 
V
до 100 
(2) Допуска се изграждането на самостоя-
телни гаражи с два и повече етажа от неза-
щитени стоманени конструкции при спазване 
на следните изисквания:
1. максимален брой на етажите – 3;
2. максимална етажна площ – 1000 m2;
3. четиристранно разкрити ограждащи стени 
с площ на отворите във вертикалните стени 
на етажа не по-малко от 90 % от площта на 
околната повърхност на етажа;
4. разстояние между автомобилите – не 
по-малко от 0,9 m;
5. стълбищната клетка се отделя от обема 
на гаража със стени с огнеустойчивост REI 90 
и с огнеустойчиви самозатварящи се врати с 
огнеустойчивост ЕІ 60.
Чл. 657. Гаражите с повече от един надземен 
етаж и подземните гаражи се проектират от I 
или II степен на огнеустойчивост.
Чл. 658. В зависимост от полезната им площ 
гаражите са разделят на пожарни сектори, 
както следва:
1. открити гаражи – над 7000 m2;
2. закрити гаражи – над 5000 m2;
3. автоматични гаражи – с брутен обем над 
6000 m3.
Чл. 659. (1) Гаражите се проектират с рампи 
на всеки етаж в зависимост от полезната площ 
на гаража, както следва:
1. до 2000 m2 – най-малко една двулентова 
рампа; 
2. от 2000 до 8000 m2 – най-малко една 
двулентова и една еднолентова рампа, които 
се разполагат разсредоточено;
3. над 8000 m2 – най-малко две двулентови 
рампи, които се разполагат разсредоточено.
(2) Рампите се отделят от гаражните поме-
щения по етажите със стени с огнеустойчивост 
най-малко REI 90 и с врати с огнеустойчивост 
най-малко EI 60.
(3) Разрешава се проектиране на гаражи без 
рампите по ал. 1, ако се предвидят постоянно 
работещи асансьори за вертикално и хоризон-
тално пренасяне на автомобилите, захранени от 
два взаимнонезависими електрически източни-
ка. Всеки асансьор в стационарната шахта се 
предвижда да обслужва до 100, а в подвижната 
шахта – до 200 автомобила.
Чл. 660. (1) От всеки етаж на гараж се 
осигуряват най-малко два разсредоточени 
евакуационни изхода, водещи непосредствено 
навън или в евакуационни стълбища, единият 
от които може да минава през рампата.
(2) Евакуационните изходи са достъпни, 
когато:
1. вратите между пожарните сектори са 
затворени;
2. вратите за евакуация, отделящи рампите, 
са затворени.
(3) За евакуация от гаражи се определя 
следният норматив: едно МПС за двама човека.
Чл. 661. Когато рампите и пътните ленти 
за влизане и излизане от големи гаражи се 
използват като част от евакуационните пътища, 
се предвижда пешеходна лента с широчина 
най-малко 0,8 m, разположена по-високо от 
пътните ленти или отделена от тях с парапет.
Чл. 662. Когато гаражите се разполагат в 
сгради с друго предназначение, те се отделят 
от съседните помещения посредством стени с 
граница на огнеустойчивост най-малко EI 120. 
Гаражът и помещението се свързват с преддверие 
със стени с граница на огнеустойчивост EI 90 
и с врати с граница на огнеустойчивост ЕІ 60.
Чл. 663. В затворени гаражи за повече от пет 
МПС се предвиждат вентилационни системи за 
отвеждане на дима и топлината при спазване 
изискванията на глава девета.
Чл. 664. В затворени гаражи за строежи от 
класове по функционална пожарна опасност 
Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2 се проектират 
зони за МПС с газови уредби и се осигуряват 
с газсигнализаторни системи, която включва